en-us	### Notes on installation  See [installation instructions](https://www.zabbix.com/download?zabbix=6.0&os_distribution=red_hat_enterprise_linux&os_version=8&db=mysql) per platform in the download page for:  -   installing the repository -   installing server/agent/frontend -   creating initial database, importing initial data -   configuring database for Zabbix server -   configuring PHP for Zabbix frontend -   starting server/agent processes -   configuring Zabbix frontend  If you want to run Zabbix agent as root, see [Running agent as root](/manual/appendix/install/run_agent_as_root).  Zabbix web service process, which is used for [scheduled report generation](/manual/web_interface/frontend_sections/reports/scheduled), requires Google Chrome browser. The browser is not included into packages and has to be installed manually.
fr	### Notes on installation  Voir les [instructions d'installation](https://www.zabbix.com/download?zabbix=6.0&os_distribution=red_hat_enterprise_linux&os_version=8&db=mysql) par plate-forme dans la page de téléchargement pour :  -   installation du dépôt -   installation du serveur/de l'agent/de l'interface -   création de la base de données initiale, importation des données initiales -   configuration de la base de données pour le serveur Zabbix -   configuration de PHP pour l'interface Zabbix -   démarrage des processus serveur/agent -   configuration de l'interface Zabbix  Si vous souhaitez exécuter l'agent Zabbix en tant que root, consultez la page [exécuter l'agent en tant que root](/manual/appendix/install/run_agent_as_root).  Le processus de service Web Zabbix, qui est utilisé pour [la génération de rapports planifiés](/manual/web_interface/frontend_sections/reports/scheduled), nécessite le navigateur Google Chrome. Le navigateur n'est pas inclus dans les packages et doit être installé manuellement.

en-us	### Notes on installation  See [installation instructions](https://www.zabbix.com/download?zabbix=6.0&os_distribution=red_hat_enterprise_linux&os_version=8&db=mysql) per platform in the download page for:  -   installing the repository -   installing server/agent/frontend -   creating initial database, importing initial data -   configuring database for Zabbix server -   configuring PHP for Zabbix frontend -   starting server/agent processes -   configuring Zabbix frontend  If you want to run Zabbix agent as root, see [Running agent as root](/manual/appendix/install/run_agent_as_root).  Zabbix web service process, which is used for [scheduled report generation](/manual/web_interface/frontend_sections/reports/scheduled), requires Google Chrome browser. The browser is not included into packages and has to be installed manually.
fr	 ### Remarques sur l'installation  Voir les [instructions d'installation](https://www.zabbix.com/download?zabbix=6.0&os_distribution=red_hat_enterprise_linux&os_version=8&db=mysql) par plate-forme dans la page de téléchargement pour :  -   installer le référentiel -    installer le serveur/l'agent/l'interface -   créer la base de données initiale, importer les données initiales -   configurer la base de données pour le serveur Zabbix -   configurer PHP pour l'interface Zabbix -   démarrer les processus serveur/agent -   configurer l'interface Zabbix  Si vous souhaitez exécuter l'agent Zabbix en tant que root, consultez [Exécuter l'agent en tant que root](/manual/appendix/install/run_agent_as_root).  Le processus de service Web Zabbix, qui est utilisé pour [la génération de rapport planifié](/manual/web_interface/frontend_sections/reports/scheduled), nécessite le navigateur Google Chrome. Le navigateur n'est pas inclus dans les packages et doit être installé manuellement.

en-us	### Notes on installation  See the [installation instructions](https://www.zabbix.com/download?zabbix=6.0&os_distribution=ubuntu&os_version=22.04) per platform in the download page for:  -   installing the repository -   installing server/agent/frontend -   creating initial database, importing initial data -   configuring database for Zabbix server -   configuring PHP for Zabbix frontend -   starting server/agent processes -   configuring Zabbix frontend  If you want to run Zabbix agent as root, see [running agent as root](/manual/appendix/install/run_agent_as_root).  Zabbix web service process, which is used for [scheduled report generation](/manual/web_interface/frontend_sections/reports/scheduled), requires Google Chrome browser. The browser is not included into packages and has to be installed manually.
fr	### Notes on installation  Voir les [instructions d'installation](https://www.zabbix.com/download?zabbix=6.0&os_distribution=ubuntu&os_version=22.04) par plate-forme dans la page de téléchargement pour :  -   installation du dépôt -   installation du serveur/de l'agent/de l'interface -   création de la base de données initiale, importation des données initiales -   configuration de la base de données pour le serveur Zabbix -   configuration de PHP pour l'interface Zabbix -   démarrage des processus serveur/agent -   configuration de l'interface Zabbix  Si vous souhaitez exécuter l'agent Zabbix en tant que root, consultez la page [exécuter l'agent en tant que root](/manual/appendix/install/run_agent_as_root).  Le processus de service Web Zabbix, qui est utilisé pour [la génération de rapports planifiés](/manual/web_interface/frontend_sections/reports/scheduled), nécessite le navigateur Google Chrome. Le navigateur n'est pas inclus dans les packages et doit être installé manuellement.

en-us	#### Notes on IPMI discrete sensors  To find sensors on a host start Zabbix server with **DebugLevel=4** enabled. Wait a few minutes and find sensor discovery records in Zabbix server logfile:      $ grep 'Added sensor' zabbix_server.log     8358:20130318:111122.170 Added sensor: host:'192.168.1.12:623' id_type:0 id_sz:7 id:'CATERR' reading_type:0x3 ('discrete_state') type:0x7 ('processor') full_name:'(r0.32.3.0).CATERR'     8358:20130318:111122.170 Added sensor: host:'192.168.1.12:623' id_type:0 id_sz:15 id:'CPU Therm Trip' reading_type:0x3 ('discrete_state') type:0x1 ('temperature') full_name:'(7.1).CPU Therm Trip'     8358:20130318:111122.171 Added sensor: host:'192.168.1.12:623' id_type:0 id_sz:17 id:'System Event Log' reading_type:0x6f ('sensor specific') type:0x10 ('event_logging_disabled') full_name:'(7.1).System Event Log'     8358:20130318:111122.171 Added sensor: host:'192.168.1.12:623' id_type:0 id_sz:17 id:'PhysicalSecurity' reading_type:0x6f ('sensor specific') type:0x5 ('physical_security') full_name:'(23.1).PhysicalSecurity'     8358:20130318:111122.171 Added sensor: host:'192.168.1.12:623' id_type:0 id_sz:14 id:'IPMI Watchdog' reading_type:0x6f ('sensor specific') type:0x23 ('watchdog_2') full_name:'(7.7).IPMI Watchdog'     8358:20130318:111122.171 Added sensor: host:'192.168.1.12:623' id_type:0 id_sz:16 id:'Power Unit Stat' reading_type:0x6f ('sensor specific') type:0x9 ('power_unit') full_name:'(21.1).Power Unit Stat'     8358:20130318:111122.171 Added sensor: host:'192.168.1.12:623' id_type:0 id_sz:16 id:'P1 Therm Ctrl %' reading_type:0x1 ('threshold') type:0x1 ('temperature') full_name:'(3.1).P1 Therm Ctrl %'     8358:20130318:111122.172 Added sensor: host:'192.168.1.12:623' id_type:0 id_sz:16 id:'P1 Therm Margin' reading_type:0x1 ('threshold') type:0x1 ('temperature') full_name:'(3.2).P1 Therm Margin'     8358:20130318:111122.172 Added sensor: host:'192.168.1.12:623' id_type:0 id_sz:13 id:'System Fan 2' reading_type:0x1 ('threshold') type:0x4 ('fan') full_name:'(29.1).System Fan 2'     8358:20130318:111122.172 Added sensor: host:'192.168.1.12:623' id_type:0 id_sz:13 id:'System Fan 3' reading_type:0x1 ('threshold') type:0x4 ('fan') full_name:'(29.1).System Fan 3'     8358:20130318:111122.172 Added sensor: host:'192.168.1.12:623' id_type:0 id_sz:14 id:'P1 Mem Margin' reading_type:0x1 ('threshold') type:0x1 ('temperature') full_name:'(7.6).P1 Mem Margin'     8358:20130318:111122.172 Added sensor: host:'192.168.1.12:623' id_type:0 id_sz:17 id:'Front Panel Temp' reading_type:0x1 ('threshold') type:0x1 ('temperature') full_name:'(7.6).Front Panel Temp'     8358:20130318:111122.173 Added sensor: host:'192.168.1.12:623' id_type:0 id_sz:15 id:'Baseboard Temp' reading_type:0x1 ('threshold') type:0x1 ('temperature') full_name:'(7.6).Baseboard Temp'     8358:20130318:111122.173 Added sensor: host:'192.168.1.12:623' id_type:0 id_sz:9 id:'BB +5.0V' reading_type:0x1 ('threshold') type:0x2 ('voltage') full_name:'(7.1).BB +5.0V'     8358:20130318:111122.173 Added sensor: host:'192.168.1.12:623' id_type:0 id_sz:14 id:'BB +3.3V STBY' reading_type:0x1 ('threshold') type:0x2 ('voltage') full_name:'(7.1).BB +3.3V STBY'     8358:20130318:111122.173 Added sensor: host:'192.168.1.12:623' id_type:0 id_sz:9 id:'BB +3.3V' reading_type:0x1 ('threshold') type:0x2 ('voltage') full_name:'(7.1).BB +3.3V'     8358:20130318:111122.173 Added sensor: host:'192.168.1.12:623' id_type:0 id_sz:17 id:'BB +1.5V P1 DDR3' reading_type:0x1 ('threshold') type:0x2 ('voltage') full_name:'(7.1).BB +1.5V P1 DDR3'     8358:20130318:111122.173 Added sensor: host:'192.168.1.12:623' id_type:0 id_sz:17 id:'BB +1.1V P1 Vccp' reading_type:0x1 ('threshold') type:0x2 ('voltage') full_name:'(7.1).BB +1.1V P1 Vccp'     8358:20130318:111122.174 Added sensor: host:'192.168.1.12:623' id_type:0 id_sz:14 id:'BB +1.05V PCH' reading_type:0x1 ('threshold') type:0x2 ('voltage') full_name:'(7.1).BB +1.05V PCH'  To decode IPMI sensor types and states, get a copy of IPMI 2.0 specifications at <http://www.intel.com/content/www/us/en/servers/ipmi/ipmi-specifications.html> (At the time of writing the newest document was <http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/product-briefs/second-gen-interface-spec-v2.pdf>)  The first parameter to start with is "reading\_type". Use "Table 42-1, Event/Reading Type Code Ranges" from the specifications to decode "reading\_type" code. Most of the sensors in our example have "reading\_type:0x1" which means "threshold" sensor. "Table 42-3, Sensor Type Codes" shows that "type:0x1" means temperature sensor, "type:0x2" - voltage sensor, "type:0x4" - Fan etc. Threshold sensors sometimes are called "analog" sensors as they measure continuous parameters like temperature, voltage, revolutions per minute.  Another example - a sensor with "reading\_type:0x3". "Table 42-1, Event/Reading Type Code Ranges" says that reading type codes 02h-0Ch mean "Generic Discrete" sensor. Discrete sensors have up to 15 possible states (in other words - up to 15 meaningful bits). For example, for sensor 'CATERR' with "type:0x7" the "Table 42-3, Sensor Type Codes" shows that this type means "Processor" and the meaning of individual bits is: 00h (the least significant bit) - IERR, 01h - Thermal Trip etc.  There are few sensors with "reading\_type:0x6f" in our example. For these sensors the "Table 42-1, Event/Reading Type Code Ranges" advises to use "Table 42-3, Sensor Type Codes" for decoding meanings of bits. For example, sensor 'Power Unit Stat' has type "type:0x9" which means "Power Unit". Offset 00h means "PowerOff/Power Down". In other words if the least significant bit is 1, then server is powered off. To test this bit, the **bitand** [function](/manual/appendix/triggers/functions) with mask '1' can be used. The trigger expression could be like      bitand(last(/www.example.com/Power Unit Stat,#1),1)=1  to warn about a server power off.
fr	#### Notes on IPMI discrete sensors  Pour trouver des capteurs sur un hôte, démarrez le serveur Zabbix avec **DebugLevel=4** activé. Attendez quelques minutes et recherchez les enregistrements de détection de capteur dans le fichier de log du serveur Zabbix :      $ grep 'Added sensor' zabbix_server.log     8358:20130318:111122.170 Added sensor: host:'192.168.1.12:623' id_type:0 id_sz:7 id:'CATERR' reading_type:0x3 ('discrete_state') type:0x7 ('processor') full_name:'(r0.32.3.0).CATERR'     8358:20130318:111122.170 Added sensor: host:'192.168.1.12:623' id_type:0 id_sz:15 id:'CPU Therm Trip' reading_type:0x3 ('discrete_state') type:0x1 ('temperature') full_name:'(7.1).CPU Therm Trip'     8358:20130318:111122.171 Added sensor: host:'192.168.1.12:623' id_type:0 id_sz:17 id:'System Event Log' reading_type:0x6f ('sensor specific') type:0x10 ('event_logging_disabled') full_name:'(7.1).System Event Log'     8358:20130318:111122.171 Added sensor: host:'192.168.1.12:623' id_type:0 id_sz:17 id:'PhysicalSecurity' reading_type:0x6f ('sensor specific') type:0x5 ('physical_security') full_name:'(23.1).PhysicalSecurity'     8358:20130318:111122.171 Added sensor: host:'192.168.1.12:623' id_type:0 id_sz:14 id:'IPMI Watchdog' reading_type:0x6f ('sensor specific') type:0x23 ('watchdog_2') full_name:'(7.7).IPMI Watchdog'     8358:20130318:111122.171 Added sensor: host:'192.168.1.12:623' id_type:0 id_sz:16 id:'Power Unit Stat' reading_type:0x6f ('sensor specific') type:0x9 ('power_unit') full_name:'(21.1).Power Unit Stat'     8358:20130318:111122.171 Added sensor: host:'192.168.1.12:623' id_type:0 id_sz:16 id:'P1 Therm Ctrl %' reading_type:0x1 ('threshold') type:0x1 ('temperature') full_name:'(3.1).P1 Therm Ctrl %'     8358:20130318:111122.172 Added sensor: host:'192.168.1.12:623' id_type:0 id_sz:16 id:'P1 Therm Margin' reading_type:0x1 ('threshold') type:0x1 ('temperature') full_name:'(3.2).P1 Therm Margin'     8358:20130318:111122.172 Added sensor: host:'192.168.1.12:623' id_type:0 id_sz:13 id:'System Fan 2' reading_type:0x1 ('threshold') type:0x4 ('fan') full_name:'(29.1).System Fan 2'     8358:20130318:111122.172 Added sensor: host:'192.168.1.12:623' id_type:0 id_sz:13 id:'System Fan 3' reading_type:0x1 ('threshold') type:0x4 ('fan') full_name:'(29.1).System Fan 3'     8358:20130318:111122.172 Added sensor: host:'192.168.1.12:623' id_type:0 id_sz:14 id:'P1 Mem Margin' reading_type:0x1 ('threshold') type:0x1 ('temperature') full_name:'(7.6).P1 Mem Margin'     8358:20130318:111122.172 Added sensor: host:'192.168.1.12:623' id_type:0 id_sz:17 id:'Front Panel Temp' reading_type:0x1 ('threshold') type:0x1 ('temperature') full_name:'(7.6).Front Panel Temp'     8358:20130318:111122.173 Added sensor: host:'192.168.1.12:623' id_type:0 id_sz:15 id:'Baseboard Temp' reading_type:0x1 ('threshold') type:0x1 ('temperature') full_name:'(7.6).Baseboard Temp'     8358:20130318:111122.173 Added sensor: host:'192.168.1.12:623' id_type:0 id_sz:9 id:'BB +5.0V' reading_type:0x1 ('threshold') type:0x2 ('voltage') full_name:'(7.1).BB +5.0V'     8358:20130318:111122.173 Added sensor: host:'192.168.1.12:623' id_type:0 id_sz:14 id:'BB +3.3V STBY' reading_type:0x1 ('threshold') type:0x2 ('voltage') full_name:'(7.1).BB +3.3V STBY'     8358:20130318:111122.173 Added sensor: host:'192.168.1.12:623' id_type:0 id_sz:9 id:'BB +3.3V' reading_type:0x1 ('threshold') type:0x2 ('voltage') full_name:'(7.1).BB +3.3V'     8358:20130318:111122.173 Added sensor: host:'192.168.1.12:623' id_type:0 id_sz:17 id:'BB +1.5V P1 DDR3' reading_type:0x1 ('threshold') type:0x2 ('voltage') full_name:'(7.1).BB +1.5V P1 DDR3'     8358:20130318:111122.173 Added sensor: host:'192.168.1.12:623' id_type:0 id_sz:17 id:'BB +1.1V P1 Vccp' reading_type:0x1 ('threshold') type:0x2 ('voltage') full_name:'(7.1).BB +1.1V P1 Vccp'     8358:20130318:111122.174 Added sensor: host:'192.168.1.12:623' id_type:0 id_sz:14 id:'BB +1.05V PCH' reading_type:0x1 ('threshold') type:0x2 ('voltage') full_name:'(7.1).BB +1.05V PCH'  Pour décoder les types et les états des capteurs IPMI, procurez-vous une copie des spécifications IPMI 2.0 à l' adresse <http://www.intel.com/content/www/us/en/servers/ipmi/ipmi-specifications.html> (Au moment de la rédaction le document le plus récent était <http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/product-briefs/second-gen-interface-spec-v2.pdf>)  Le premier paramètre avec lequel commencer est "read\_type". Utilisez "Tableau 42-1, Plages de codes de type d'événement/de lecture" dans les spécifications pour décoder le code "read\_type". La plupart des capteurs de notre exemple ont "read\_type:0x1" qui signifie capteur de "seuil". "Le tableau 42-3, Codes de type de capteur" montre que "type:0x1" signifie capteur de température, "type:0x2" - capteur de tension, "type:0x4" - ventilateur etc. Les capteurs de seuil sont parfois appelés "analogiques" car ils mesurent des paramètres continus comme la température, la tension, les révolutions par minute.  Un autre exemple - un capteur avec "read\_type:0x3". "Tableau 42-1, Plages de codes de type événement/lecture" indique que les codes de type de lecture 02h-0Ch signifient "Generic Discrete". Les capteurs discrets ont jusqu'à 15 états possibles (en d'autres termes, jusqu'à 15 bits significatifs). Par exemple, pour le capteur 'CATERR' avec "type:0x7", le "Tableau 42-3, Codes de type de capteur" montre que ce type signifie "Processeur" et que la signification des bits individuels est : 00h (le bit le moins significatif) - IERR, 01h - Thermal Trip etc.  Il y a peu de capteurs avec "reading\_type:0x6f" dans notre exemple. Pour ces capteurs, le "Tableau 42-1, Plages de codes de type d'événement/lecture" conseille d'utiliser "Tableau 42-3, Codes de type de capteur" pour décoder les significations des bits. Par exemple, le capteur 'Power Unit Stat' a le type "type:0x9" qui signifie "Power Unit". Offset 00h signifie "PowerOff/Power Down". En d'autres termes, si le bit le moins significatif est 1, le serveur est mis hors tension. Pour tester ce bit, la [fonction](/manual/appendix/triggers/functions)  **band** avec le masque '1' peut être utilisée. L'expression de déclenchement pourrait être comme   · bitand(last(/www.example.com/Power Unit Stat,#1),1)=1  pour avertir d'un serveur éteint.

en-us	#### Notes on persistent files for log\*\[\] items
fr	#### Remarques sur les fichiers persistants pour les éléments log\*\[\]

en-us	##### Notes on threshold and discrete sensor simultaneous availability  Some IPMI agents provide both a threshold sensor and a discrete sensor under the same name. In Zabbix versions prior to 2.2.8 and 2.4.3, the first provided sensor was chosen. Since versions 2.2.8 and 2.4.3, preference is always given to the threshold sensor.
fr	##### Remarques sur la disponibilité simultanée du capteur de seuil et du capteur discret  Certains agents IPMI fournissent à la fois un capteur de seuil et un capteur discret sous le même nom. Dans les versions de Zabbix antérieures à 2.2.8 et 2.4.3, le premier capteur fourni était choisi. Depuis les versions 2.2.8 et 2.4.3, la préférence est toujours donnée au capteur de seuil.

en-us	 ::: notetip After enabling a trigger (changing its configuration status from *Disabled* to *Enabled*), the trigger expression is evaluated as soon as an item in it receives a value or the time to handle a time-based function comes. :::
fr	 ::: notetip Après avoir activé un déclencheur (changement de son état de configuration de *Désactivé* à *Activé*), l'expression du déclencheur est évaluée dès qu'un élément qu'il contient reçoit une valeur ou que le moment de gérer une fonction basée sur le temps arrive. :::

en-us	 ::: notetip Mostly the `maintenance.inc.php` file is located in `/conf` of Zabbix HTML document directory on the web server. However, the location of the directory may differ depending on the operating system and a web server it uses.   For example, the location for:  -  SUSE and RedHat is `/etc/zabbix/web/maintenance.inc.php`. -  Debian-based systems is `/usr/share/zabbix/conf/`.  See also [Copying PHP files](/manual/installation/install#copying-php-files).  :::  |Parameter|Details| |--|--------| |**ZBX\_DENY\_GUI\_ACCESS**|Enable maintenance mode:<br>1 – maintenance mode is enabled, disabled otherwise| |**ZBX\_GUI\_ACCESS\_IP\_RANGE**|Array of IP addresses, which are allowed to connect to frontend (optional).<br>For example:<br>`array('192.168.1.1', '192.168.1.2')`| |**ZBX\_GUI\_ACCESS\_MESSAGE**|A message you can enter to inform users about the maintenance (optional).|
fr	::: notetip La plupart du temps, le fichier `maintenance.inc.php` se trouve dans `/conf` du répertoire de documents HTML de Zabbix sur le serveur Web. Cependant, l'emplacement du répertoire peut différer selon le système d'exploitation et le serveur Web qu'il utilise.   Par exemple, l'emplacement pour :  - SUSE et RedHat le fichier est `/etc/zabbix/web/maintenance.inc.php`. - Les systèmes basés sur Debian le répertoire est`/usr/share/zabbix/conf/`.  Voir aussi [Copier les fichiers PHP](/manual/installation/install#copying-php-files). :::  |Paramètre|Détails| |--|--------| |**ZBX\_DENY\_GUI\_ACCESS**|Activer le mode maintenance :<br>1 – le mode maintenance est activé, sinon désactivé| |**ZBX\_GUI\_ACCESS\_IP\_RANGE**|Tableau d'adresses IP autorisées à se connecter à l'interface (facultatif).<br>Par exemple :<br>`array('192.168.1.1', ' 192.168.1.2')`| |**ZBX\_GUI\_ACCESS\_MESSAGE**|Un message que vous pouvez saisir pour informer les utilisateurs de la maintenance (facultatif).|

en-us	#### Numeric (float) data type range with PostgreSQL 11 and earlier  PostgreSQL 11 and earlier versions only support floating point value range of approximately -1.34E-154 to 1.34E+154.
fr	#### Plage de types de données numériques (float) avec PostgreSQL 11 et versions antérieures  PostgreSQL 11 et les versions antérieures ne prennent en charge que la plage de valeurs à virgule flottante d\'environ -1,34E-154 à 1,34E+154.

en-us	#### Numeric representation  Windows maintains numeric representations (indexes) for object and performance counter names. Zabbix supports these numeric representations as parameters to the `perf_counter`, `perf_counter_en` item keys and in `PerfCounter`, `PerfCounterEn` configuration parameters.  However, it's not recommended to use them unless you can guarantee your numeric indexes map to correct strings on specific hosts. If you need to create portable items that work across different hosts with various localized Windows versions, you can use the `perf_counter_en` key or `PerfCounterEn` configuration parameter which allow to use English names regardless of system locale.  To find out the numeric equivalents, run **regedit**, then find *HKEY\_LOCAL\_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\Perflib\\009*.  The registry entry contains information like this:      1     1847     2     System     4     Memory     6     % Processor Time     10     File Read Operations/sec     12     File Write Operations/sec     14     File Control Operations/sec     16     File Read Bytes/sec     18     File Write Bytes/sec     ....  Here you can find the corresponding numbers for each string part of the performance counter, like in '\\System\\% Processor Time':      System → 2     % Processor Time → 6  Then you can use these numbers to represent the path in numbers:      \2\6
fr	 #### Représentation numérique  Windows conserve des représentations numériques (index) pour les noms d'objets et de compteurs de performances. Zabbix prend en charge ces représentations numériques en tant que paramètres des clés d'élément `perf_counter`, `perf_counter_en` et dans les paramètres de configuration `PerfCounter`, `PerfCounterEn`.  Cependant, il n'est pas recommandé de les utiliser, sauf si vous pouvez garantir que votre carte d'index numérique corrige les chaînes sur des hôtes spécifiques. Si vous avez besoin de créer des éléments portables qui fonctionnent sur différents hôtes avec différentes versions localisées de Windows, vous pouvez utiliser la clé `perf_counter_en` ou le paramètre de configuration `PerfCounterEn` qui permettent d'utiliser des noms anglais indépendamment des paramètres régionaux du système.  Pour connaître les équivalents numériques, exécutez **regedit**, puis recherchez *HKEY\_LOCAL\_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\Perflib\\009*.  L'entrée de registre contient des informations comme celle-ci :      1     1847     2     System     4     Memory     6     % Processor Time     10     File Read Operations/sec     12     File Write Operations/sec     14     File Control Operations/sec     16     File Read Bytes/sec     18     File Write Bytes/sec     ....  Vous pouvez trouver ici les nombres correspondants pour chaque partie de chaîne du compteur de performances, comme dans '\\System\\% Processor Time' :      System → 2     % Processor Time → 6  Ensuite, vous pouvez utiliser ces nombres pour représenter le chemin en chiffres :      \2\6

en-us	#### Obtaining sensor names  Sensor labels, as printed by the *sensors* command, cannot always be used directly because the naming of labels may be different for each sensor chip vendor. For example, *sensors* output might contain the following lines:      $ sensors     in0:         +2.24 V  (min =  +0.00 V, max =  +3.32 V)        Vcore:       +1.15 V  (min =  +0.00 V, max =  +2.99 V)        +3.3V:       +3.30 V  (min =  +2.97 V, max =  +3.63 V)        +12V:       +13.00 V  (min =  +0.00 V, max = +15.94 V)     M/B Temp:    +30.0°C  (low  = -127.0°C, high = +127.0°C)  Out of these, only one label may be used directly:      $ zabbix_get -s 127.0.0.1 -k sensor[lm85-i2c-0-2e,in0]     2.240000  Attempting to use other labels (like *Vcore* or *+12V*) will not work.      $ zabbix_get -s 127.0.0.1 -k sensor[lm85-i2c-0-2e,Vcore]     ZBX_NOTSUPPORTED  To find out the actual sensor name, which can be used by Zabbix to retrieve the sensor readings, run *sensors -u*. In the output, the following may be observed:      $ sensors -u     ...     Vcore:       in1_input: 1.15       in1_min: 0.00       in1_max: 2.99       in1_alarm: 0.00     ...         +12V:       in4_input: 13.00       in4_min: 0.00       in4_max: 15.94       in4_alarm: 0.00     ...  So *Vcore* should be queried as *in1*, and *+12V* should be queried as *in4*.[^1]      $ zabbix_get -s 127.0.0.1 -k sensor[lm85-i2c-0-2e,in1]     1.301000  Not only voltage (in), but also current (curr), temperature (temp) and fan speed (fan) readings can be retrieved by Zabbix.  [^1]: According to     [specification](https://www.kernel.org/doc/Documentation/hwmon/sysfs-interface)     these are voltages on chip pins and generally speaking may need     scaling.
fr	#### Obtention des noms de capteurs  Les étiquettes de capteur, telles qu'affichées par la commande *sensors*, ne peuvent pas toujours être utilisées directement, car leur nom peut être différent pour chaque fournisseur de puce de capteur. Par exemple, la sortie de *sensors* peut contenir les lignes suivantes :      $ sensors     in0:         +2.24 V  (min =  +0.00 V, max =  +3.32 V)     Vcore:       +1.15 V  (min =  +0.00 V, max =  +2.99 V)     +3.3V:       +3.30 V  (min =  +2.97 V, max =  +3.63 V)     +12V:       +13.00 V  (min =  +0.00 V, max = +15.94 V)     M/B Temp:    +30.0°C  (low  = -127.0°C, high = +127.0°C)  Parmi celles-ci, une seule étiquette peut être utilisée directement :      $ zabbix_get -s 127.0.0.1 -k sensor[lm85-i2c-0-2e,in0]     2.240000  Tenter d’utiliser d’autres étiquettes (comme *Vcore* ou *+12V*) ne fonctionnera pas.      $ zabbix_get -s 127.0.0.1 -k sensor[lm85-i2c-0-2e,Vcore]     ZBX_NOTSUPPORTED  Pour connaître le nom du capteur réel, qui peut être utilisé par Zabbix pour récupérer les lectures du capteur, exécutez *sensors -u*. Dans la sortie, on peut observer :      $ sensors -u     ...     Vcore:       in1_input: 1.15       in1_min: 0.00       in1_max: 2.99       in1_alarm: 0.00     ...     +12V:       in4_input: 13.00       in4_min: 0.00       in4_max: 15.94       in4_alarm: 0.00     ...  Donc *Vcore* devrait être requété comme *in1*, et *+12V* devrait être requété comme *in4*. [^1]      $ zabbix_get -s 127.0.0.1 -k sensor[lm85-i2c-0-2e,in1]     1.301000  Pas seulement le voltage (in), mais aussi la lecture du courant (curr), la température (temp) et la vitesse du ventilateur (fan) peuvent être récupérées par Zabbix.  [^1]: Selon les [spécifications](https://www.kernel.org/doc/Documentation/hwmon/sysfs-interface) ce sont des voltages sur les broches des puces et peuvent généralement nécessiter une mise à l'échelle.

en-us	#### ODBC checks  -   MySQL unixODBC driver should not be used with Zabbix server or Zabbix proxy compiled against MariaDB connector      library and vice versa, if possible it is also better to avoid using the same connector as the driver due to an      [upstream bug](https://bugs.mysql.com/bug.php?id=73709). Suggested setup:      PostgreSQL, SQLite or Oracle connector → MariaDB or MySQL unixODBC driver     MariaDB connector → MariaDB unixODBC driver     MySQL connector → MySQL unixODBC driver  See [ZBX-7665](https://support.zabbix.com/browse/ZBX-7665) for more information and available workarounds.  -   XML data queried from Microsoft SQL Server may get truncated in various ways on Linux and UNIX systems.  -   It has been observed that using ODBC checks for monitoring Oracle databases using various versions of      Oracle Instant Client for Linux causes Zabbix server to crash.\      See also: [ZBX-18402](https://support.zabbix.com/browse/ZBX-18402),      [ZBX-20803](https://support.zabbix.com/browse/ZBX-20803).  -   If using FreeTDS UnixODBC driver, you need to prepend a 'SET NOCOUNT ON' statement to an SQL query      (for example, ````SET NOCOUNT ON DECLARE @strsql NVARCHAR(max) SET @strsql = ....````).      Otherwise, database monitor item in Zabbix will fail to retrieve the information with an error      "SQL query returned empty result".\     See [ZBX-19917](https://support.zabbix.com/browse/ZBX-19917) for more information.
fr	 #### Vérifications ODBC  -   Le pilote MySQL unixODBC ne doit pas être utilisé avec le serveur Zabbix ou le proxy Zabbix compilé avec la bibliothèque de connecteurs MariaDB et vice versa, si possible. Il est également préférable d'éviter d'utiliser le même connecteur que le pilote en raison d'un [bogue en amont](https://bugs.mysql.com/bug.php?id=73709). Configuration suggérée :      PostgreSQL, SQLite ou Oracle connector → MariaDB ou MySQL unixODBC driver     MariaDB connector → MariaDB unixODBC driver     MySQL connector → MySQL unixODBC driver  Veuillez consulter [ZBX-7665](https://support.zabbix.com/browse/ZBX-7665) pour plus d'informations et les solutions de contournement disponibles.  -   Les données XML interrogées à partir de Microsoft SQL Server peuvent être tronquées de différentes manières sur les systèmes Linux et UNIX.  -   Il a été observé que l'utilisation des vérifications ODBC pour surveiller les bases de données Oracle à l'aide de différentes versions d'Oracle Instant Client pour Linux provoque le blocage du serveur Zabbix. Voir aussi [ZBX-18402](https://support.zabbix.com/browse/ZBX-18402), [ZBX-20803](https://support.zabbix.com/browse/ZBX-20803).  -   Si vous utilisez le pilote FreeTDS UnixODBC, vous devez ajouter une instruction 'SET NOCOUNT ON' à une requête SQL (par exemple, ````SET NOCOUNT ON DECLARE @strsql NVARCHAR(max) SET @strsql = ....``` `). Sinon, l'élément de surveillance de la base de données dans Zabbix ne parviendra pas à récupérer les informations avec une erreur "SQL query returned empty result".\      Voir [ZBX-19917](https://support.zabbix.com/browse/ZBX-19917) pour plus d'informations.

en-us	# ODBC template operation  Steps to ensure correct operation of templates that collect metrics via [ODBC monitoring](/manual/config/items/itemtypes/odbc_checks):  1\. Make sure that required ODBC driver is installed on Zabbix server or proxy.\ 2. [Link](/manual/config/templates/linking#linking_a_template) the template to a target host (if the template is not available in your Zabbix installation, you may need to import the template's .xml file first - see [Templates out-of-the-box](/manual/config/templates_out_of_the_box) section for instructions).\ 3. Adjust the values of mandatory macros as needed.\ If a password placed in the macro value contains semicolon (;) it should be wrapped in curly brackets, see [ODBC monitoring](https://www.zabbix.com/documentation/6.0/en/manual/config/items/itemtypes/odbc_checks?hl=ODBC%2Cmonitoring) for details. 4. Configure the instance being monitored to allow sharing data with Zabbix - see instructions in the *Additional steps/comments* column.  ::: notetip  This page contains only a minimum set of macros and setup steps that are required for proper template operation. A detailed description of a template, including the full list of macros, items and triggers, is available in the template's Readme.md file (accessible by clicking on a template name).  :::  |Template|Mandatory macros|Additional steps/comments| |--------|----------------|-------------------------| |[MSSQL by ODBC](https://git.zabbix.com/projects/ZBX/repos/zabbix/browse/templates/db/mssql_odbc/README.md)|**{$MSSQL.DSN}** - the system data source name (default: <Put your DSN here>)<br>**{$MSSQL.PORT}** - the TCP port of Microsoft SQL Server (default: 1433)<br>**{$MSSQL.USER}, {$MSSQL.PASSWORD}** - Microsoft SQL login credentials (default: not set)|Create a Microsoft SQL user for monitoring and grant the user the following permissions: View Server State; View Any Definition (see Microsoft SQL [documentation](https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/security/authentication-access/grant-a-permission-to-a-principal?view=sql-server-ver15) for details).<br><br>The "Service's TCP port state" item uses {HOST.CONN} and {$MSSQL.PORT} macros to check the availability of the Microsoft SQL instance.| |[MySQL by ODBC](https://git.zabbix.com/projects/ZBX/repos/zabbix/browse/templates/db/mysql_odbc/README.md)|**{$MYSQL.DSN}** - the system data source name (default: <Put your DSN here>)<br>**{$MYSQL.USER}, {$MYSQL.PASSWORD}** - MySQL login credentials; password can be blank (default: not set)|To grant required privileges to MySQL user that will be used for monitoring, run:<br>`GRANT USAGE,REPLICATION CLIENT,PROCESS,SHOW DATABASES,SHOW VIEW ON %% *.* TO '<username>'@'%';%%`<br><br>See [MYSQL documentation](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/grant.html) for details.| |[Oracle by ODBC](https://git.zabbix.com/projects/ZBX/repos/zabbix/browse/templates/db/oracle_odbc/README.md)|**{$ORACLE.DSN}** - the system data source name (default: <Put your DSN here>)<br>**{$ORACLE.PORT}** - the TCP port of Oracle DB (default: 1521)<br>**{$ORACLE.USER}, {$ORACLE.PASSWORD}** - Oracle login credentials (default: not set)|1\. To create an Oracle user for monitoring, run:<br>`CREATE USER zabbix_mon IDENTIFIED BY <PASSWORD>;`<br>`-- Grant access to the zabbix_mon user.`<br>`GRANT CONNECT, CREATE SESSION TO zabbix_mon;`<br>`GRANT SELECT ON V_$instance TO zabbix_mon;`<br>`GRANT SELECT ON V_$database TO zabbix_mon;`<br>`GRANT SELECT ON v_$sysmetric TO zabbix_mon;`<br>`GRANT SELECT ON v$recovery_file_dest TO zabbix_mon;`<br>`GRANT SELECT ON v$active_session_history TO zabbix_mon;`<br>`GRANT SELECT ON v$osstat TO zabbix_mon;`<br>`GRANT SELECT ON v$restore_point TO zabbix_mon;`<br>`GRANT SELECT ON v$process TO zabbix_mon;`<br>`GRANT SELECT ON v$datafile TO zabbix_mon;`<br>`GRANT SELECT ON v$pgastat TO zabbix_mon;`<br>`GRANT SELECT ON v$sgastat TO zabbix_mon;`<br>`GRANT SELECT ON v$log TO zabbix_mon;`<br>`GRANT SELECT ON v$archive_dest TO zabbix_mon;`<br>`GRANT SELECT ON v$asm_diskgroup TO zabbix_mon;`<br>`GRANT SELECT ON sys.dba_data_files TO zabbix_mon;`<br>`GRANT SELECT ON DBA_TABLESPACES TO zabbix_mon;`<br>`GRANT SELECT ON DBA_TABLESPACE_USAGE_METRICS TO zabbix_mon;`<br>`GRANT SELECT ON DBA_USERS TO zabbix_mon;`<br><br>2. Make sure, that ODBC connects to Oracle with session parameter `NLS_NUMERIC_CHARACTERS= '.,'`<br><br>3. Add a new record to odbc.ini:<br>`[$ORACLE.DSN]`<br>`Driver = Oracle 19 ODBC driver`<br>`Servername = $ORACLE.DSN`<br>`DSN = $ORACLE.DSN`<br><br>4. Check the connection via isql:<br>`isql $TNS_NAME $DB_USER $DB_PASSWORD`<br><br>5. Configure Zabbix server or Zabbix proxy for Oracle ENV Usage. Edit or add a new file: */etc/sysconfig/zabbix-server*, or for the proxy: */etc/sysconfig/zabbix-proxy*. Then add the following lines to the file:<br>`export ORACLE_HOME=/usr/lib/oracle/19.6/client64`<br>`export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin`<br>`export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/usr/lib64:/usr/lib:$ORACLE_HOME/bin`<br>`export TNS_ADMIN=$ORACLE_HOME/network/admin`<br><br>6. Restart Zabbix server or proxy.|
fr	 # Fonctionnement du modèle ODBC  Étapes pour garantir le bon fonctionnement des modèles qui collectent des métriques via la [surveillance ODBC](/manual/config/items/itemtypes/odbc_checks):  1\. Assurez-vous que le pilote ODBC requis est installé sur le serveur ou le proxy Zabbix.\ 2. [Liez](/manual/config/templates/linking#linking_a_template) le modèle à un hôte cible (si le modèle n'est pas disponible dans votre installation Zabbix, vous devrez peut-être d'abord importer le fichier .xml du modèle - voir la section des [Modèles prêts à l'emploi](/manual/config/templates_out_of_the_box) pour les connaitre les instructions).\ 3. Ajustez les valeurs des macros obligatoires selon vos besoins.\ Si un mot de passe placé dans la valeur de la macro contient un point-virgule (;), il doit être entouré d'accolades, voir  la [Surveillance ODBC](https://www.zabbix.com/documentation/6.0/en/manual/config/items/itemtypes/odbc_checks?hl=ODBC%2Cmonitoring) pour plus de détails. 4. Configurez l'instance surveillée pour autoriser le partage de données avec Zabbix - voir les instructions dans la colonne *Étapes supplémentaires/commentaires*.  ::: notetip Cette page ne contient qu'un ensemble minimal de macros et d'étapes de configuration nécessaires au bon fonctionnement du modèle. Une description détaillée d'un modèle, y compris la liste complète des macros, des éléments et des déclencheurs, est disponible dans le fichier Readme.md du modèle (accessible en cliquant sur un nom de modèle). :::  |Modèle|Macros obligatoires|Étapes/commentaires supplémentaires| |--------|----------------|-------------------------| |[MSSQL by ODBC](https://git.zabbix.com/projects/ZBX/repos/zabbix/browse/templates/db/mssql_odbc/README.md)|**{\$MSSQL.DSN}** - le nom de la source de données système (par défaut : \<Put your DSN here\>)<br>**{\$MSSQL.PORT}** - le port TCP de Microsoft SQL Server (par défaut : 1433)<br>**{\$MSSQL.USER}, {\$MSSQL.PASSWORD}** - Identifiants de connexion Microsoft SQL (par défaut : non défini)|Créez un utilisateur Microsoft SQL pour la surveillance et accordez-lui les autorisations suivantes : Afficher l'état du serveur ; Afficher n'importe quelle définition (voir la [documentation](https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/security/authentication-access/grant-a-permission-to-a-principal?view=sql-server-ver15) Microsoft SQL pour plus de détails).<br><br>L'élément "Etat du port TCP du service" utilise les macros {HOST.CONN} et {$MSSQL.PORT} pour vérifier la disponibilité de l'instance Microsoft SQL.| |[MySQL by ODBC](https://git.zabbix.com/projects/ZBX/repos/zabbix/browse/templates/db/mysql_odbc/README.md)|**{\$MYSQL.DSN}** - le nom de la source de données système (par défaut : \<Put your DSN here\>)<br>**{\$MYSQL.USER}, {\$MYSQL.PASSWORD}** - Identifiants de connexion MySQL ; le mot de passe peut être vide (par défaut : non défini)|Pour accorder les privilèges requis à l'utilisateur MySQL qui sera utilisé pour la surveillance, exécutez :<br>`GRANT USAGE,REPLICATION CLIENT,PROCESS,SHOW DATABASES,SHOW VIEW ON %% *.* TO '<username>'@'%';%%`<br><br>Voir la documentation [MYSQL](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/grant.html) pour plus de details.| |[Oracle by ODBC](https://git.zabbix.com/projects/ZBX/repos/zabbix/browse/templates/db/oracle_odbc/README.md)|**{\$ORACLE.DSN}** - le nom de la source de données système (par défaut : \<Put your DSN here\>)<br>**{\$ORACLE.PORT}** - le port TCP de la base de données Oracle (par défaut : 1521)<br>**{\$ORACLE.USER}, {\$ORACLE.PASSWORD}** - Identifiants de connexion Oracle (par défaut : non définis)|1\. Pour créer un utilisateur Oracle pour la surveillance, exécutez :<br>`CREATE USER zabbix_mon IDENTIFIED BY <PASSWORD>;`<br>`-- Accorder l'accès à l'utilisateur zabbix_mon.`<br>`GRANT CONNECT, CREATE SESSION TO zabbix_mon;`<br>`GRANT SELECT ON V_$instance TO zabbix_mon;`<br>`GRANT SELECT ON V_$database TO zabbix_mon;`<br>`GRANT SELECT ON v_$sysmetric TO zabbix_mon;`<br>`GRANT SELECT ON v$recovery_file_dest TO zabbix_mon;`<br>`GRANT SELECT ON v$active_session_history TO zabbix_mon;`<br>`GRANT SELECT ON v$osstat TO zabbix_mon;`<br>`GRANT SELECT ON v$restore_point TO zabbix_mon;`<br>`GRANT SELECT ON v$process TO zabbix_mon;`<br>`GRANT SELECT ON v$datafile TO zabbix_mon;`<br>`GRANT SELECT ON v$pgastat TO zabbix_mon;`<br>`GRANT SELECT ON v$sgastat TO zabbix_mon;`<br>`GRANT SELECT ON v$log TO zabbix_mon;`<br>`GRANT SELECT ON v$archive_dest TO zabbix_mon;`<br>`GRANT SELECT ON v$asm_diskgroup TO zabbix_mon;`<br>`GRANT SELECT ON sys.dba_data_files TO zabbix_mon;`<br>`GRANT SELECT ON DBA_TABLESPACES TO zabbix_mon;`<br>`GRANT SELECT ON DBA_TABLESPACE_USAGE_METRICS TO zabbix_mon;`<br>`GRANT SELECT ON DBA_USERS TO zabbix_mon;`<br><br>2. Assurez-vous qu'ODBC se connecte à Oracle avec le paramètre de session `NLS_NUMERIC_CHARACTERS= '.,'`<br><br>3. Ajoutez un nouvel enregistrement dans odbc.ini :<br>`[$ORACLE.DSN]`<br>`Driver = Oracle 19 ODBC driver`<br>`Servername = $ORACLE.DSN`<br>`DSN = $ORACLE.DSN`<br><br>4. Vérifiez la connexion via isql :<br>`isql $TNS_NAME $DB_USER $DB_PASSWORD`<br><br>5. Configurez le serveur Zabbix ou le proxy Zabbix pour Oracle ENV Usage. Modifiez ou ajoutez un nouveau fichier : */etc/sysconfig/zabbix-server*, ou pour le proxy : */etc/sysconfig/zabbix-proxy*. Ajoutez ensuite les lignes suivantes au fichier :<br>`export ORACLE_HOME=/usr/lib/oracle/19.6/client64`<br>`export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin`<br>`export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/usr/lib64:/usr/lib:$ORACLE_HOME/bin`<br>`export TNS_ADMIN=$ORACLE_HOME/network/admin`<br><br>6. Redémarrez le serveur ou le proxy Zabbix.|

en-us	#### OK events  An OK event closes the related problem event(s) and may be created by 3 components:  -   triggers - based on 'OK event generation' and 'OK event closes'     settings; -   event correlation -   task manager – when an event is [manually     closed](/manual/config/events/manual_close)
fr	#### Événements OK  Un événement OK ferme le ou les événement(s) problème lié(s) et peut être créé par 3 composants :  -   les déclencheurs - basés sur les paramètres 'Génération d’événement OK' et 'Un événement OK ferme' ; -   la corrélation d'événements -   le gestionnaire de tâches - lorsqu'un événement est [fermé manuellement](/fr/manual/config/events/manual_close)

en-us	#### Okta configuration  1\. Go to <https://okta.com> and register or sign in to your account.  2\. In the Okta web interface navigate to *Applications → Applications* and press "Add Application" button (![](../../../../assets/en/manual/appendix/install/okta_add_app.png)).  3\. Press "Create New App" button (![](../../../../assets/en/manual/appendix/install/okta_create_app.png)). In a popup window select *Platform:* Web, *Sign on method:* SAML 2.0 and press "Create" button.  ![](../../../../assets/en/manual/appendix/install/okta_app1.png){width="600"}  4\. Fill in the fields in the *General settings* tab (the first tab that appears) according to your preferences and press "Next".  5\. In the *Configure SAML* tab enter the values provided below, then press "Next".  -   In the **GENERAL** section:     -   *Single sign on URL*:         https://<your-zabbix-url>/ui/index\_sso.php?acs\         The checkbox *Use this for Recipient URL and Destination URL*         should be marked)     -   *Audience URI (SP Entity ID)*: zabbix\         Note, that this value will be used within the SAML assertion as         a unique service provider identifier (if not matching, the         operation will be rejected). It is possible to specify a URL or         any string of data in this field.     -   *Default RelayState*:\         Leave this field blank; if a custom redirect is required, it can         be added in Zabbix in the *Administration → Users* settings.     -   Fill in other fields according to your preferences.  ![](../../../../assets/en/manual/appendix/install/okta_app2.png)  ::: noteclassic  If planning to use encrypted connection, generate private and public encryption certificates, then upload public certificate to Okta. Certificate upload form appears when *Assertion Encryption* is set to Encrypted (click *Show Advanced Settings* to find this parameter).  :::  -   In the **ATTRIBUTE STATEMENTS (OPTIONAL)** section add an attribute     statement with:     -   *Name:* usrEmail     -   *Name format:* Unspecified     -   *Value:* user.email  ![](../../../../assets/en/manual/appendix/install/okta_app3.png)  6\. At the next tab, select "I'm a software vendor. I'd like to integrate my app with Okta" and press "Finish".  7\. Now, navigate to *Assignments* tab and press the "Assign" button, then select *Assign to People* from the drop-down.  ![](../../../../assets/en/manual/appendix/install/okta_assign.png)  8\. In a popup that appears, assign created app to people that will use SAML 2.0 to authenticate with Zabbix, then press "Save and go back".  9\. Navigate to the *Sign On* tab and press the "View Setup Instructions" button. Setup instructions will be displayed in a new tab; keep this tab open while configuring Zabbix.  ![](../../../../assets/en/manual/appendix/install/okta_setup.png)
fr	 #### Configuration Okta  1\. Allez sur <https://okta.com> et enregistrez-vous ou connectez-vous à votre compte.  2\. Dans l'interface Web d'Okta, accédez à * Applications → Applications * et appuyez sur le bouton "Ajouter une application" (![](../../../../assets/en/manual/appendix/install/okta_add_app.png)).  3\. Appuyez sur le bouton "Créer une nouvelle application" (![](../../../../assets/en/manual/appendix/install/okta_create_app.png)). Dans une fenêtre contextuelle, sélectionnez *Plate-forme :* Web, *Méthode de connexion :* SAML 2.0 et appuyez sur le bouton "Créer".  ![](../../../../assets/en/manual/appendix/install/okta_app1.png){width="600"}  4\. Remplissez les champs de l'onglet *Paramètres généraux* (le premier onglet qui apparaît) selon vos préférences et appuyez sur "Suivant".  5\. Dans l'onglet *Configurer SAML*, entrez les valeurs fournies ci-dessous, puis appuyez sur "Suivant".  -   Dans la section **GÉNÉRAL** :     -   *URL d'authentification unique* : https://\<votre-url-zabbix\>/ui/index\_sso.php?acs\         La case *Utiliser ceci pour l'URL du destinataire et l'URL de destination* doit être cochée     -   *Audience URI (SP Entity ID)*: zabbix\         Notez que cette valeur sera utilisée dans l'assertion SAML en tant qu'identifiant unique du fournisseur de services (si elle ne correspond pas, l'opération sera rejetée). Il est possible de spécifier une URL ou toute chaîne de données dans ce champ.     -   *Default RelayState*:\         Laissez ce champ vide ; si une redirection personnalisée est requise, elle peut être ajoutée dans Zabbix dans les paramètres *Administration → Utilisateurs*.     -   Remplissez les autres champs selon vos préférences.  ![](../../../../assets/en/manual/appendix/install/okta_app2.png)  ::: noteclassic  Si vous envisagez d'utiliser une connexion cryptée, générez des certificats de cryptage privés et publics, puis téléchargez le certificat public sur Okta. Le formulaire de téléchargement de certificat s'affiche lorsque *Cryptage d'assertion* est défini sur Crypté (cliquez sur *Afficher les paramètres avancés* pour trouver ce paramètre). :::  -   Dans la section **ÉNONCÉS D'ATTRIBUTS (FACULTATIF)**, ajoutez une déclaration d'attribut avec :     -   *Nom :* usrEmail     -   *Format Nom :* Non spécifié     -   *Valeur :* user.email  ![](../../../../assets/en/manual/appendix/install/okta_app3.png)  6\. Dans l'onglet suivant, sélectionnez "Je suis un éditeur de logiciels. Je souhaite intégrer mon application à Okta" et appuyez sur "Terminer".  7\. Maintenant, accédez à l'onglet *Affectations* et appuyez sur le bouton "Attribuer", puis sélectionnez *Attribuer aux personnes* dans le menu déroulant.  ![](../../../../assets/en/manual/appendix/install/okta_assign.png)  8\. Dans une fenêtre contextuelle qui apparaît, attribuez l'application créée aux personnes qui utiliseront SAML 2.0 pour s'authentifier auprès de Zabbix, puis appuyez sur "Enregistrer et revenir en arrière".  9\. Accédez à l'onglet *Connexion* et appuyez sur le bouton "Afficher les instructions de configuration". Les instructions de configuration seront affichées dans un nouvel onglet ; gardez cet onglet ouvert lors de la configuration de Zabbix.  ![](../../../../assets/en/manual/appendix/install/okta_setup.png)

en-us	#### Older XML protocol  ::: noteclassic Zabbix will take up to 16 MB of XML Base64-encoded data, but a single decoded value should be no longer than 64 KB otherwise it will be truncated to 64 KB while decoding. :::
fr	#### Ancien protocole XML  ::: noteclassic Zabbix prendra jusqu'à 16 Mo de données codées en XML Base64, mais une seule valeur décodée ne devrait pas dépasser 64 Ko, sinon elle sera tronquée à 64 Ko lors du décodage. :::

en-us	#### One side connects with certificate but other side accepts only PSK or vice versa  In any log (with *GnuTLS*):      failed to accept an incoming connection: from 127.0.0.1: zbx_tls_accept(): gnutls_handshake() failed:\         -21 Could not negotiate a supported cipher suite.  In any log (with *OpenSSL* 1.0.2c):      failed to accept an incoming connection: from 127.0.0.1: TLS handshake returned error code 1:\         file .\ssl\s3_srvr.c line 1411: error:1408A0C1:SSL routines:ssl3_get_client_hello:no shared cipher:\         TLS write fatal alert "handshake failure"
fr	#### Un côté se connecte avec le certificat mais l'autre côté n'accepte que PSK ou vice versa  Dans n'importe quel journal (avec *GnuTLS*) :      failed to accept an incoming connection: from 127.0.0.1: zbx_tls_accept(): gnutls_handshake() failed:\         -21 Could not negotiate a supported cipher suite.  Dans n'importe quel journal (avec *OpenSSL* 1.0.2c) :      failed to accept an incoming connection: from 127.0.0.1: TLS handshake returned error code 1:\         file .\ssl\s3_srvr.c line 1411: error:1408A0C1:SSL routines:ssl3_get_client_hello:no shared cipher:\         TLS write fatal alert "handshake failure"

en-us	#### One side connects with PSK but other side uses LibreSSL or has been compiled without encryption support  LibreSSL does not support PSK.  In connecting-side log:      ...TCP successful, cannot establish TLS to [[192.168.1.2]:10050]: SSL_connect() I/O error: [0] Success  In accepting-side log:      ...failed to accept an incoming connection: from 192.168.1.2: support for PSK was not compiled in  In Zabbix frontend:      Get value from agent failed: TCP successful, cannot establish TLS to [[192.168.1.2]:10050]: SSL_connect() I/O error: [0] Success
fr	#### Un côté se connecte à PSK mais un autre utilise LibreSSL ou a été compilé sans support de chiffrement  LibreSSL ne supporte pas PSK.  Dans le journal côté connexion :   ...TCP successful, cannot establish TLS to [[192.168.1.2]:10050]: SSL_connect() I/O error: [0] Success  Dans journal de l'autre côté :   ...failed to accept an incoming connection: from 192.168.1.2: support for PSK was not compiled in  Dans l'interface Web Zabbix :   Get value from agent failed: TCP successful, cannot establish TLS to [[192.168.1.2]:10050]: SSL_connect() I/O error: [0] Success

en-us	#### One side connects with PSK but other side uses OpenSSL with PSK support disabled  In connecting-side log:      ...TCP successful, cannot establish TLS to [[192.168.1.2]:10050]: SSL_connect() set result code to SSL_ERROR_SSL: file ../ssl/record/rec_layer_s3.c line 1536: error:14094410:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert handshake failure: SSL alert number 40: TLS read fatal alert "handshake failure"  In accepting-side log:      ...failed to accept an incoming connection: from 192.168.1.2: TLS handshake set result code to 1: file ssl/statem/statem_srvr.c line 1422: error:1417A0C1:SSL routines:tls_post_process_client_hello:no shared cipher: TLS write fatal alert "handshake failure"
fr	#### Un côté se connecte à PSK mais un autre utilise OpenSSL avec le support PSK désactivé  Dans le journal côté connexion :   ...TCP successful, cannot establish TLS to [[192.168.1.2]:10050]: SSL_connect() set result code to SSL_ERROR_SSL: file ../ssl/record/rec_layer_s3.c line 1536: error:14094410:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert handshake failure: SSL alert number 40: TLS read fatal alert "handshake failure"  Dans le journal de l'autre côté :   ...failed to accept an incoming connection: from 192.168.1.2: TLS handshake set result code to 1: file ssl/statem/statem_srvr.c line 1422: error:1417A0C1:SSL routines:tls_post_process_client_hello:no shared cipher: TLS write fatal alert "handshake failure"

en-us	##### On Linux 2.4:  (Sensor readings are obtained from /proc/sys/dev/sensors directory)  -   **device** - device name (if <mode> is used, it is a regular     expression); -   **sensor** - sensor name (if <mode> is used, it is a regular     expression); -   **mode** - possible values: avg, max, min (if this parameter is     omitted, device and sensor are treated verbatim).  Example key: sensor\[w83781d-i2c-0-2d,temp1\]  Prior to Zabbix 1.8.4, the sensor\[temp1\] format was used.
fr	##### Sur Linux 2.4 :  (Les lectures des capteurs sont obtenues à partir du répertoire /proc/sys/dev/sensors)  -   **device** - nom du périphérique (si <mode> est utilisé, c'est une expression régulière) ; -   **sensor** - nom du capteur (si <mode> est utilisé, c'est une expression régulière) ; -   **mode** - valeurs possibles : avg, max, min (si ce paramètre est omis, le périphérique et le capteur sont traités textuellement).  Exemple de clé :  sensor\[w83781d-i2c-0-2d,temp1\]  Avant Zabbix 1.8.4, le format sensor\[temp1\] était utilisé.

en-us	##### On Linux 2.6+:  (Sensor readings are obtained from /sys/class/hwmon directory)  -   **device** - device name (non regular expression). The device name     could be the actual name of the device (e.g 0000:00:18.3) or the     name acquired using sensors program (e.g. k8temp-pci-00c3). It is up     to the user to choose which name to use; -   **sensor** - sensor name (non regular expression); -   **mode** - possible values: avg, max, min (if this parameter is     omitted, device and sensor are treated verbatim).  Example key:  sensor\[k8temp-pci-00c3,temp,max\] or sensor\[0000:00:18.3,temp1\]  sensor\[smsc47b397-isa-0880,in,avg\] or sensor\[smsc47b397.2176,in1\]
fr	##### Sur Linux 2.6+ :  (Les lectures des capteurs sont obtenues à partir du répertoire /sys/class/hwmon)  -   **device** - nom du périphérique (pas une expression régulière). Le nom du périphérique peut être le nom réel du périphérique (ex. 0000:00:18.3) ou le nom acquis en utilisant le programme de sensors (ex. k8temp-pci-00c3). Il appartient à l'utilisateur de choisir le nom à utiliser ; -   **sensor** - nom du capteur (pas une expression régulière) ; -   **mode** - valeurs possibles : avg, max, min (si ce paramètre est omis, le périphérique et le capteur sont traités textuellement).  Exemples de clés :  sensor\[k8temp-pci-00c3,temp, max\] ou sensor\[0000:00:18.3,temp1\]  sensor\[smsc47b397-isa-0880,in, avg\] ou sensor\[smsc47b397.2176,in1\]

en-us	### Open file descriptor limit increase for Zabbix agent 2  The systemd service file shipped in Zabbix agent 2 packages now declares the open file descriptor limit of 8196. Previously, the system default limit of 1024 has been used. The new limit is sufficient for the default Zabbix agent 2 configuration. If you have a non-standard agent 2 configuration, for example, use additional plugins or extended features, this limit may need to be manually increased further. In this case, adjust the `LimitNOFILE` parameter in the systemd unit file.
fr	### Augmentation de la limite des descripteurs de fichiers ouverts pour l'agent Zabbix 2  Le fichier de service systemd fourni dans les paquets de l'agent Zabbix 2 déclare désormais la limite de descripteur de fichier ouvert de 8196. Auparavant, la limite par défaut du système de 1024 était utilisée. La nouvelle limite est suffisante pour la configuration par défaut de l'agent Zabbix 2. Si vous avez une configuration d'agent 2 non standard, par exemple, utilisation de plug-ins supplémentaires ou de fonctionnalités étendues, cette limite devra peut-être être augmentée manuellement. Dans ce cas, ajustez le paramètre `LimitNOFILE` dans le fichier d'unité systemd.

en-us	### Open file descriptor limit increase for Zabbix agent 2  The systemd service file shipped in Zabbix agent 2 packages now declares the open file descriptor limit of 8196. Previously, the system default limit of 1024 has been used. The new limit is sufficient for the default Zabbix agent 2 configuration. If you have a non-standard agent 2 configuration, for example, use additional plugins or extended features, this limit may need to be manually increased further. In this case, adjust the `LimitNOFILE` parameter in the systemd unit file.
fr	### Augmentation de la limite des descripteurs de fichiers ouverts pour l'agent Zabbix 2  Le fichier de service systemd fourni dans les paquets de l'agent Zabbix 2 déclare désormais la limite de descripteur de fichier ouvert de 8196. Auparavant, la limite par défaut du système de 1024 était utilisée. La nouvelle limite est suffisante pour la configuration par défaut de l'agent Zabbix 2. Si vous avez une configuration d'agent 2 non standard, par exemple, utilisation de plug-ins supplémentaires ou de fonctionnalités étendues, cette limite devra peut-être être augmentée manuellement. Dans ce cas, ajustez le paramètre `LimitNOFILE` dans le fichier d'unité systemd.

en-us	 ### OpenSSL 3.0 support  OpenSSL 3.0.x is now supported. Note that this change does not affect frontend  encryption (which uses its own openssl-php package) and Java gateway JMX encrypted  connections to monitoring targets (which uses its own Java encrypted libraries). 
fr	 ### Prise en charge d'OpenSSL 3.0  OpenSSL 3.0.x est désormais pris en charge. Notez que ce changement n'affecte pas le cryptage de l'interface (qui utilise son propre package openssl-php) et les connexions cryptées de la passerelle Java JMX pour la surveillance des cibles (qui utilisent leurs propres bibliothèques cryptées Java).

en-us	#### OpenSSL used with CRLs and for some CA in the certificate chain its CRL is not included in `TLSCRLFile`  In TLS server log in case of *OpenSSL* peer:      failed to accept an incoming connection: from 127.0.0.1: TLS handshake with 127.0.0.1 returned error code 1: \         file s3_srvr.c line 3251: error:14089086: SSL routines:ssl3_get_client_certificate:certificate verify failed: \         TLS write fatal alert "unknown CA"  In TLS server log in case of *GnuTLS* peer:      failed to accept an incoming connection: from 127.0.0.1: TLS handshake with 127.0.0.1 returned error code 1: \         file rsa_pk1.c line 103: error:0407006A: rsa routines:RSA_padding_check_PKCS1_type_1:\         block type is not 01 file rsa_eay.c line 705: error:04067072: rsa routines:RSA_EAY_PUBLIC_DECRYPT:paddin
fr	#### OpenSSL utilisé avec les CRL et pour certaines autorités de certification dans la chaîne de certificats, sa CRL n'est pas incluse dans `TLSCRLFile`  Dans le journal du serveur TLS en cas de peer *OpenSSL* :      failed to accept an incoming connection: from 127.0.0.1: TLS handshake with 127.0.0.1 returned error code 1: \         file s3_srvr.c line 3251: error:14089086: SSL routines:ssl3_get_client_certificate:certificate verify failed: \         TLS write fatal alert "unknown CA"  Dans le journal du serveur TLS en cas de peer *GnuTLS* :      failed to accept an incoming connection: from 127.0.0.1: TLS handshake with 127.0.0.1 returned error code 1: \         file rsa_pk1.c line 103: error:0407006A: rsa routines:RSA_padding_check_PKCS1_type_1:\         block type is not 01 file rsa_eay.c line 705: error:04067072: rsa routines:RSA_EAY_PUBLIC_DECRYPT:paddin

en-us	#### Operating system  -   Use latest (stable!) version of OS -   Exclude unnecessary functionality from kernel -   Tune kernel parameters
fr	#### OS  -   Utilisez la dernière version (stable !) d'un OS -   Exclure les fonctionnalités inutiles du noyau -   Ajuster les paramètres du noyau

en-us	 #### Operation type: notify all involved  |Parameter|Description| |--|--------| |*Custom message*|If selected, a custom message can be defined.| |*Subject*|Subject of the custom message. The subject may contain macros.| |*Message*|The custom message. The message may contain macros.|
fr	 #### Type d'opération : notifier toutes les personnes concernées  |Paramètre|Description| |--|--------| |*Message personnalisé*|Si sélectionné, un message personnalisé peut être défini.| |*Sujet*|Objet du message personnalisé. Le sujet peut contenir des macros.| |*Message*|Le message personnalisé. Le message peut contenir des macros.|

en-us	 #### Operation type: [remote command](/manual/config/notifications/action/operation/remote_command)  |Parameter|Description| |--|--------| |*Target list*|Select targets to execute the command on:<br>**Current host** - command is executed on the host of the trigger that caused the problem event. This option will not work if there are multiple hosts in the trigger.<br>**Host** - select host(s) to execute the command on.<br>**Host group** - select host group(s) to execute the command on. Specifying a parent host group implicitly selects all nested host groups. Thus the remote command will also be executed on hosts from nested groups.<br>A command on a host is executed only once, even if the host matches more than once (e.g. from several host groups; individually and from a host group).<br>The target list is meaningless if the command is executed on Zabbix server. Selecting more targets in this case only results in the command being executed on the server more times.<br>Note that for global scripts, the target selection also depends on the *Host group* setting in global script [configuration](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts#configuring_a_global_script).|
fr	  #### Type d'opération : [commande à distance](/manual/config/notifications/action/operation/remote_command)  |Paramètre|Description| |--|--------| |*Liste des cibles*|Sélectionnez les cibles sur lesquelles exécuter la commande :<br>**Hôte actuel** : la commande est exécutée sur l'hôte du déclencheur à l'origine de l'événement problématique. Cette option ne fonctionnera pas s'il y a plusieurs hôtes dans le déclencheur.<br>**Hôte** - sélectionnez le ou les hôtes sur lesquels exécuter la commande.<br>**Groupe d'hôtes** - sélectionnez le ou les groupes d'hôtes sur lesquels exécuter la commande. La spécification d'un groupe d'hôtes parent sélectionne implicitement tous les groupes d'hôtes imbriqués. Ainsi, la commande à distance sera également exécutée sur les hôtes des groupes imbriqués.<br>Une commande sur un hôte n'est exécutée qu'une seule fois, même si l'hôte correspond plus d'une fois (par exemple, à partir de plusieurs groupes d'hôtes ; individuellement et à partir d'un groupe d'hôtes).<br>La liste des cibles n'a aucun sens si la commande est exécutée sur le serveur Zabbix. La sélection de plusieurs cibles dans ce cas entraîne uniquement l'exécution de la commande sur le serveur plusieurs fois.<br>Notez que pour les scripts globaux, la sélection de la cible dépend également du paramètre *Groupe d'hôtes* dans la [configuration](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts#configuring_a_global_script) globale du script.|

en-us	 #### Operation type: [send message](/manual/config/notifications/action/operation/message)  |Parameter|Description| |--|--------| |*Send to user groups*|Click on *Add* to select user groups to send the recovery message to.<br>The user group must have at least "read" [permissions](/manual/config/users_and_usergroups/permissions) to the host in order to be notified.| |*Send to users*|Click on *Add* to select users to send the recovery message to.<br>The user must have at least "read" [permissions](/manual/config/users_and_usergroups/permissions) to the host in order to be notified.| |*Send only to*|Send default recovery message to all defined media types or a selected one only.| |*Custom message*|If selected, a custom message can be defined.| |*Subject*|Subject of the custom message. The subject may contain macros.| |*Message*|The custom message. The message may contain macros.|
fr	  #### Type d'opération : [envoyer un message](/manual/config/notifications/action/operation/message)  |Paramètre|Description| |--|--------| |*Envoyer aux groupes d'utilisateurs*|Cliquez sur *Ajouter* pour sélectionner les groupes d'utilisateurs auxquels envoyer le message de récupération.<br>Le groupe d'utilisateurs doit avoir au moins les [autorisations](/manual/config/users_and_usergroups/permissions) de "lecture" sur l'hôte afin d'être notifié.| |*Envoyer aux utilisateurs*|Cliquez sur *Ajouter* pour sélectionner les utilisateurs auxquels envoyer le message de récupération.<br>L'utilisateur doit avoir au moins les [autorisations](/manual/config/users_and_usergroups/permissions) de "lecture" sur l'hôte afin d'être notifié.| |*Envoyer uniquement à*|Envoyer le message de récupération par défaut à tous les types de médias définis ou à un seul sélectionné.| |*Message personnalisé*|Si sélectionné, un message personnalisé peut être défini.| |*Objet*|Objet du message personnalisé. Le sujet peut contenir des macros.| |*Message*|Le message personnalisé. Le message peut contenir des macros.|

en-us	 ### Optimized API queries  API database queries, created when searching through names in the *hosts* and *items* tables, have been optimized and will now be processed more efficiently. As a result of this change, deterministic triggers need to be created during an upgrade.   On MySQL and MariaDB, this requires `GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1` to be set if binary logging is enabled and there is no superuser privileges and `log_bin_trust_function_creators = 1` is not set in MySQL configuration file. To set the variable using MySQL console, run:      mysql> SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;  Once the upgrade has been successfully completed, `log_bin_trust_function_creators` can be disabled:      mysql> SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 0;  Triggers are also created for PostgreSQL and Oracle database.
fr	 ### Requêtes API optimisées  Les requêtes de base de données API, créées lors de la recherche de noms dans les tables *hosts* et *items*, ont été optimisées et seront désormais traitées plus efficacement. Suite à cette modification, des déclencheurs déterministes doivent être créés lors d'une mise à niveau.  Sur MySQL et MariaDB, cela nécessite que `GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1` soit défini si la journalisation binaire est activée et qu'il n'y a pas de privilèges de superutilisateur et que `log_bin_trust_function_creators = 1` n'est pas défini dans le fichier de configuration MySQL. Pour définir la variable à l'aide de la console MySQL, exécutez :      mysql> SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1 ;  Une fois la mise à niveau terminée avec succès, `log_bin_trust_function_creators` peut être désactivé :      mysql> SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 0 ;  Des déclencheurs sont également créés pour les bases de données PostgreSQL et Oracle.

en-us	 ### Optimized API queries  API database queries, used when searching through names in *hosts* and *items* tables, have been optimized and will now be processed more efficiently. 
fr	 ### Requêtes API optimisées  Les requêtes de base de données API, utilisées lors de la recherche de noms dans les tables *hosts* et *items*, ont été optimisées et seront désormais traitées plus efficacement.

en-us	##### - Optional interface  The optional functions are **zbx\_module\_init()**, **zbx\_module\_item\_list()**, **zbx\_module\_item\_timeout()**, **zbx\_module\_history\_write\_cbs()** and **zbx\_module\_uninit()**:  ``` {.c} int zbx_module_init(void); ```  This function should perform the necessary initialization for the module (if any). If successful, it should return ZBX\_MODULE\_OK. Otherwise, it should return ZBX\_MODULE\_FAIL. In the latter case Zabbix will not start.  ``` {.c} ZBX_METRIC  *zbx_module_item_list(void); ```  This function should return a list of items supported by the module. Each item is defined in a ZBX\_METRIC structure, see the section below for details. The list is terminated by a ZBX\_METRIC structure with "key" field of NULL.  ``` {.c} void    zbx_module_item_timeout(int timeout); ```  If module exports **zbx\_module\_item\_list()** then this function is used by Zabbix to specify the timeout settings in Zabbix configuration file that the item checks implemented by the module should obey. Here, the "timeout" parameter is in seconds.  ``` {.c} ZBX_HISTORY_WRITE_CBS   zbx_module_history_write_cbs(void); ```  This function should return callback functions Zabbix server will use to export history of different data types. Callback functions are provided as fields of ZBX\_HISTORY\_WRITE\_CBS structure, fields can be NULL if module is not interested in the history of certain type.  ``` {.c} int zbx_module_uninit(void); ```  This function should perform the necessary uninitialization (if any) like freeing allocated resources, closing file descriptors, etc.  All functions are called once on Zabbix startup when the module is loaded, with the exception of zbx\_module\_uninit(), which is called once on Zabbix shutdown when the module is unloaded.
fr	##### - Interface optionnelle  Les fonctions optionnelles sont **zbx\_module\_init()**, **zbx\_module\_item\_list()**, **zbx\_module\_item\_timeout()**, **zbx\_module\_history\_write\_cbs()** et **zbx\_module\_uninit()**:  ``` {.c} int zbx_module_init(void); ```  Cette fonction doit effectuer l'initialisation nécessaire pour le module (si nécessaire). En cas de succès, il devrait retourner ZBX\_MODULE\_OK. Sinon, il devrait retourner ZBX\_MODULE\_FAIL. Dans ce dernier cas, Zabbix ne démarrera pas.  ``` {.c} ZBX_METRIC  *zbx_module_item_list(void); ```  Cette fonction devrait renvoyer une liste d'éléments supportés par le module. Chaque élément est défini dans une structure ZBX\_METRIC, voir la section ci-dessous pour plus de détails. La liste se termine par une structure ZBX\_METRIC avec le champ "clé" de NULL.  ``` {.c} void    zbx_module_item_timeout(int timeout); ```  Si le module exporte **zbx\_module\_item\_list()** alors cette fonction est utilisée par Zabbix pour spécifier les paramètres de timeout dans le fichier de configuration Zabbix que les vérifications d'éléments implémentées par le module doivent obéir. Ici, le paramètre "timeout" est en secondes.  ``` {.c} ZBX_HISTORY_WRITE_CBS   zbx_module_history_write_cbs(void); ```  Cette fonction doit renvoyer les fonctions de rappel que le serveur Zabbix utilisera pour exporter l'historique de différents types de données. Les fonctions de rappel sont fournies sous forme de champs de structure ZBX\_HISTORY\_WRITE\_CBS, les champs peuvent être NULL si le module n'est pas intéressé par l'historique de certain type.  ``` {.c} int zbx_module_uninit(void); ```  Cette fonction doit effectuer la désinitialisation nécessaire (si nécessaire), comme la libération des ressources allouées, la fermeture des descripteurs de fichiers, etc.  Toutes les fonctions sont appelées une fois au démarrage de Zabbix lorsque le module est chargé, à l'exception de zbx\_module\_uninit(), qui est appelée lors de l'arrêt de Zabbix lorsque le module est déchargé.

en-us	## OPTIONS  **-c**, **--config** *config-file*   Use the alternate *config-file* instead of the default one.  **-f**, **--foreground**   Run Zabbix agent in foreground.  **-R**, **--runtime-control** *runtime-option*   Perform administrative functions according to *runtime-option*.  [ ]{#lbAF}
fr	## OPTIONS  **-c**, **--config** *config-file*   Utiliser le *config-file* alternatif au lieu de celui par défaut.  **-f**, **--foreground**   Exécuter l'agent Zabbix au premier plan.  **-R**, **--runtime-control** *runtime-option*   Exécuter des fonctions administratives selon *runtime-option*.  [ ]{#lbAF}

en-us	## OPTIONS  **-c**, **--config** *config-file*   Use the alternate *config-file* instead of the default one.  **-f**, **--foreground**   Run Zabbix proxy in foreground.  **-R**, **--runtime-control** *runtime-option*   Perform administrative functions according to *runtime-option*.  [ ]{#lbAF}
fr	## OPTIONS  **-c**, **--config** *config-file*   Utiliser le *config-file* alternatif au lieu de celui par défaut.  **-f**, **--foreground**   Exécuter le proxy Zabbix au premier plan.  **-R**, **--runtime-control** *runtime-option*   Exécuter des fonctions administratives selon *runtime-option*.  [ ]{#lbAF}

en-us	## OPTIONS  **-c**, **--config** *config-file*   Use the alternate *config-file* instead of the default one.  **-h**, **--help**   Display this help and exit.  **-V**, **--version**   Output version information and exit.  [ ]{#lbAF}
fr	## OPTIONS  **-c**, **--config** *config-file*   Utiliser le *config-file* alternatif au lieu de celui par défaut.  **-h**, **--help**   Afficher cette aide et quitter.  **-V**, **--version**   Afficher les informations de version et quitter.  [ ]{#lbAF}

en-us	## OPTIONS  **-c**, **--config** *config-file*   Use the alternate *config-file* instead of the default one.  **-R**, **--runtime-control** *runtime-option*   Perform administrative functions according to *runtime-option*.
fr	## OPTIONS  **-c**, **--config** *config-file*   Utiliser le *config-file* alternatif au lieu de celui par défaut.  **-R**, **--runtime-control** *runtime-option*   Exécuter des fonctions administratives selon *runtime-option*.

en-us	#### Options  |Parameter|Description| |---------|-----------| |-V --version|Print the plugin version and license information.| |-h --help|Print help information (shorthand).|
fr	#### Options  |Paramètre|Description| |---------|-----------| |-V --version|Affiche la version du plug-in et les informations de licence.| |-h --help|Affiche les informations d'aide (sténographie).|

en-us	## OPTIONS  **-s**, **--host** *host-name-or-IP*   Specify host name or IP address of a host.  **-p**, **--port** *port-number*   Specify port number of agent running on the host. Default is 10050.  **-I**, **--source-address** *IP-address*   Specify source IP address.  **-t**, **--timeout** *seconds*   Specify timeout. Valid range: 1-30 seconds (default: 30)  **-k**, **--key** *item-key*   Specify key of item to retrieve value for.  **--tls-connect** *value*   How to connect to agent. Values:  [ ]{#lbAF}
fr	## OPTIONS  **-s**, **--host** *host-name-or-IP*   Spécifier le nom d'hôte ou l'adresse IP d'un hôte.  **-p**, **--port** *port-number*   Spécifier le numéro de port de l'agent en cours d'exécution sur l'hôte. La valeur par défaut est 10050.  **-I**, **--source-address** *IP-address*   Spécifier l'adresse IP source.  **-t**, **--timeout** *seconds*   Spécifier le délai d'attente. Plage valide : 1-30 secondes (par défaut : 30)  **-k**, **--key** *item-key*   Spécifier la clé de l'élément pour lequel récupérer la valeur.  **--tls-connect** *value*   Comment se connecter à l'agent. Valeurs:  [ ]{#lbAF}

en-us	## OPTIONS  **-s**, **--script** *script-file*   Specify the file name of the script to execute. If '-' is specified as file name, the script will be read from stdin.  **-p**, **--param** *input-param*   Specify the input parameter.  **-i**, **--input** *input-file*   Specify the file name of the input parameter. If '-' is specified as file name, the input will be read from stdin.  **-l**, **--loglevel** *log-level*   Specify the log level.  **-t**, **--timeout** *timeout*   Specify the timeout in seconds. Valid range: 1\-60 seconds (default: 10)  **-h**, **--help**   Display this help and exit.  **-V**, **--version**   Output version information and exit.  [ ]{#lbAF}
fr	## OPTIONS  **-s**, **--script** *script-file*   Spécifier le nom de fichier du script à exécuter. Si '-' est spécifié comme nom de fichier, le script sera lu depuis stdin.  **-p**, **--param** *input-param*   Spécifier le paramètre d'entrée.  **-i**, **--input** *input-file*   Spécifier le nom de fichier du paramètre d'entrée. Si '-' est spécifié comme nom de fichier, l'entrée sera lue à partir de stdin.  **-l**, **--loglevel** *log-level*   Spécifier le niveau de journalisation.  **-t**, **--timeout** *timeout*   Spécifier le délai d'attente en secondes. Plage valide : 1\-60 secondes (par défault: 10)¶  **-h**, **--help**   Afficher cette aide et quitter.  **-V**, **--version**   Afficher les informations de version et quitter.  [ ]{#lbAF}

en-us	 ### Oracle  Export and import must be performed in tmux/screen to ensure that the session isn't dropped. Zabbix server should be down during the upgrade.  See also: [Important notes](#important-notes)  #### Table upgrade  * Install Oracle Data Pump (available in the [Instant Client Tools package](https://www.oracle.com/database/technologies/instant-client/linux-x86-64-downloads.html)).   See Oracle Data Pump [documentation](https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sutil/oracle-data-pump-performance-tips.html) for performance tips.  * Rename tables using `history_pk_prepare.sql`.  ``` {.bash} cd /usr/share/zabbix/zabbix-sql-scripts/database/oracle sqlplus zabbix/password@oracle_host/service sqlplus> @history_pk_prepare.sql ```
fr	  ### Oracle  L'exportation et l'importation doivent être effectuées dans tmux/screen pour s'assurer que la session n'est pas abandonnée. Le serveur Zabbix doit être arrêté pendant la mise à niveau.  Voir également : [Notes importantes](#important-notes)  #### Mise à niveau des tables  * Installer Oracle Data Pump (disponible dans le [package Instant Client Tools](https://www.oracle.com/database/technologies/instant-client/linux-x86-64-downloads.html)).   Voir la [documentation Oracle Data Pump](https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sutil/oracle-data-pump-performance-tips.html) pour obtenir des conseils sur les performances.  * Renommer les tables en utilisant `history_pk_prepare.sql`.  ``` {.bash} cd /usr/share/zabbix/zabbix-sql-scripts/database/oracle sqlplus zabbix/password@oracle_host/service sqlplus> @history_pk_prepare.sql ```

en-us	#### Oracle  Instructions for creating and configuring Oracle database are provided in a separate [section](/manual/appendix/install/oracle).
fr	#### Oracle  Les instructions de création et de configuration d'Oracle sont fournies dans une [section](/manual/appendix/install/timescaledb) distincte.

en-us	 ### Oracle  |Key|<|<|<| |--|--|------|------| |**Description**|**Return value**|**Parameters**|**Comments**| |oracle.diskgroups.stats\[connString,<user>,<password>,<service>,<diskgroup>\]|<|<|<| |Automatic Storage Management (ASM) disk groups statistics.|JSON object|**connString** - URI or session name.<br>**user, password** - Oracle login credentials.<br>**service** - Oracle service name.<br>**diskgroup** - name of the ASM disk group to query.| | |oracle.diskgroups.discovery\[connString,<user>,<password>,<service>\]|<|<|<| |List of ASM disk groups. Used for [low-level discovery](/manual/discovery/low_level_discovery/examples/systemd).|JSON object|**connString** - URI or session name.<br>**user, password** - Oracle login credentials.<br>**service** - Oracle service name.| | |oracle.archive.info\[connString,<user>,<password>,<service>,<destination>\]|<|<|<| |Archive logs statistics.|JSON object|**connString** - URI or session name.<br>**user, password** - Oracle login credentials.<br>**service** - Oracle service name.<br>**destination** - name of the destination to query.| | |oracle.cdb.info\[connString,<user>,<password>,<service>,<database>\]|<|<|<| |Container Databases (CDBs) information.|JSON object|**connString** - URI or session name.<br>**user, password** - Oracle login credentials.<br>**service** - Oracle service name.<br>**database** - name of the database to query.| | |oracle.custom.query\[connString,<user>,<password>,<service>,queryName,<args...>\]|<|<|<| |Result of a custom query.|JSON object|**connString** - URI or session name.<br>**user, password** - Oracle login credentials.<br>**service** - Oracle service name.<br>**queryName** — name of a custom query (must be equal to a name of an sql file without an extension).<br>**args...** — one or several comma-separated arguments to pass to a query.| | |oracle.datafiles.stats\[connString,<user>,<password>,<service>\]|<|<|<| |Data files statistics.|JSON object|**connString** - URI or session name.<br>**user, password** - Oracle login credentials.<br>**service** - Oracle service name.| | |oracle.db.discovery\[connString,<user>,<password>,<service>\]|<|<|<| |List of databases. Used for [low-level discovery](/manual/discovery/low_level_discovery/examples/systemd).|JSON object|**connString** - URI or session name.<br>**user, password** - Oracle login credentials.<br>**service** - Oracle service name.| | |oracle.fra.stats\[connString,<user>,<password>,<service>\]|<|<|<| |Fast Recovery Area (FRA) statistics.|JSON object|**connString** - URI or session name.<br>**user, password** - Oracle login credentials.<br>**service** - Oracle service name.| | |oracle.instance.info\[connString,<user>,<password>,<service>\]|<|<|<| |Instance statistics.|JSON object|**connString** - URI or session name.<br>**user, password** - Oracle login credentials.<br>**service** - Oracle service name.| | |oracle.pdb.info\[connString,<user>,<password>,<service>,<database>\]|<|<|<| |Pluggable Databases (PDBs) information.|JSON object|**connString** - URI or session name.<br>**user, password** - Oracle login credentials.<br>**service** - Oracle service name.<br>**database** - name of the database to query.| | |oracle.pdb.discovery\[connString,<user>,<password>,<service>\]|<|<|<| |List of PDBs. Used for [low-level discovery](/manual/discovery/low_level_discovery/examples/systemd).|JSON object|**connString** - URI or session name.<br>**user, password** - Oracle login credentials.<br>**service** - Oracle service name.| | |oracle.pga.stats\[connString,<user>,<password>,<service>\]|<|<|<| |Program Global Area (PGA) statistics.|JSON object|**connString** - URI or session name.<br>**user, password** - Oracle login credentials.<br>**service** - Oracle service name.| | |oracle.ping\[connString,<user>,<password>,<service>\]|<|<|<| |Tests whether a connection to Oracle can be established.|0 - connection is broken (if there is any error presented including AUTH and configuration issues)<br>1 - connection is successful.|**connString** - URI or session name.<br>**user, password** - Oracle login credentials.<br>**service** - Oracle service name.| | |oracle.proc.stats\[connString,<user>,<password>,<service>\]|<|<|<| |Processes statistics.|JSON object|**connString** - URI or session name.<br>**user, password** - Oracle login credentials.<br>**service** - Oracle service name.| | |oracle.redolog.info\[connString,<user>,<password>,<service>\]|<|<|<| |Log file information from the control file.|JSON object|**connString** - URI or session name.<br>**user, password** - Oracle login credentials.<br>**service** - Oracle service name.| | |oracle.sga.stats\[connString,<user>,<password>,<service>\]|<|<|<| |System Global Area (SGA) statistics.|JSON object|**connString** - URI or session name.<br>**user, password** - Oracle login credentials.<br>**service** - Oracle service name.| | |oracle.sessions.stats\[connString,<user>,<password>,<service>,<lockMaxTime>\]|<|<|<| |Sessions statistics.|JSON object|**connString** - URI or session name.<br>**user, password** - Oracle login credentials.<br>**service** - Oracle service name.<br>**lockMaxTime** - maximum session lock duration in seconds to count the session as a prolongedly locked. Default: 600 seconds.| | |oracle.sys.metrics\[connString,<user>,<password>,<service>,<duration>\]|<|<|<| |A set of system metric values.|JSON object|**connString** - URI or session name.<br>**user, password** - Oracle login credentials.<br>**service** - Oracle service name.<br>**duration** - capturing interval (in seconds) of system metric values. Possible values: *60* — long duration (default), *15* — short duration.| | |oracle.sys.params\[connString,<user>,<password>,<service>\]|<|<|<| |A set of system parameter values.|JSON object|**connString** - URI or session name.<br>**user, password** - Oracle login credentials.<br>**service** - Oracle service name.| | |oracle.ts.stats\[connString,<user>,<password>,<service>,<tablespace>,<type>\]|<|<|<| |Tablespaces statistics.|JSON object|**connString** - URI or session name.<br>**user, password** - Oracle login credentials.<br>**service** - Oracle service name.<br>**tablespace** - name of the tablespace to query. Default (if left empty and `type` is set):<br>- "TEMP" (if `type` is set to "TEMPORARY");<br>- "USERS" (if `type` is set to "PERMANENT").<br>**type** - type of the tablespace to query. Default (if `tablespace` is set): "PERMANENT".| | |oracle.ts.discovery\[connString,<user>,<password>,<service>\]|<|<|<| |List of tablespaces. Used for [low-level discovery](/manual/discovery/low_level_discovery/examples/systemd).|JSON object|**connString** - URI or session name.<br>**user, password** - Oracle login credentials.<br>**service** - Oracle service name.| | |oracle.user.info\[connString,<user>,<password>,<service>,<username>\]|<|<|<| |List of tablespaces. Used for [low-level discovery](/manual/discovery/low_level_discovery/examples/systemd).|JSON object|**connString** - URI or session name.<br>**user, password** - Oracle login credentials.<br>**service** - Oracle service name.<br>**username** - a username, for which the information is needed. Lowercase usernames are not supported. Default: current user.| |
fr	 ### Oracle  |Clé|<|<|<| |--|--|------|------| |**Description**|**Valeur de retour**|**Paramètres**|**Commentaires**| |oracle.diskgroups.stats\[connString,<user>,<password>,<service>\]|<|<|<| |Statistiques des groupes de disques Automatic Storage Management (ASM).|Objet JSON|**connString** - URI ou nom de session.<br>**user, password** - Identifiants de connexion Oracle.<br>**service** - Nom du service Oracle.<br>**diskgroup** - nom du groupe de disques ASM à interroger.| | |oracle.diskgroups.discovery\[connString,<user>,<password>,<service>\]|<|<|<| |Liste des groupes de disques ASM. Utilisé pour la [découverte de bas niveau](/manual/discovery/low_level_discovery/examples/systemd).|Objet JSON|**connString** - URI ou nom de session.<br>**user, password** - Identifiants de connexion Oracle.<br>**service** - Nom du service Oracle.| | |oracle.archive.info\[connString,<user>,<password>,<service>,<destination>\]|<|<|<| |Archiver les statistiques des journaux.|Objet JSON|**connString** - URI ou nom de session.<br>**user, password** - Identifiants de connexion Oracle.<br>**service** - Nom du service Oracle.<br>**destination** - nom de la destination à interroger.| | |oracle.cdb.info\[connString,<user>,<password>,<service>,<database>\]|<|<|<| |Informations sur les bases de données de conteneurs (CDB).|Objet JSON|**connString** - URI ou nom de session.<br>**user, password** - Identifiants de connexion Oracle.<br>**service** - Nom du service Oracle.<br>**database** - nom de la base de données à interroger.| | |oracle.custom.query\[connString,<user>,<password>,<service>, queryName, <args...>\]|<|<|<| |Résultat d'une requête personnalisée.|Objet JSON|**connString** - URI ou nom de session.<br>**user, password** - Identifiants de connexion Oracle.<br>**service** - Nom du service Oracle.<br>**queryName** — nom d'une requête personnalisée (doit être égal au nom d'un fichier sql sans extension).<br>**args...** — un ou plusieurs arguments séparés par des virgules à passer à un requête.| | |oracle.datafiles.stats\[connString,<user>,<password>,<service>\]|<|<|<| |Statistiques des fichiers de données.|Objet JSON|**connString** - URI ou nom de session.<br>**user, password** - Identifiants de connexion Oracle.<br>**service** - Nom du service Oracle.| | |oracle.db.discovery\[connString,<user>,<password>,<service>\]|<|<|<| |Liste des bases de données. Utilisé pour la [découverte de bas niveau](/manual/discovery/low_level_discovery/examples/systemd).|Objet JSON|**connString** - URI ou nom de session.<br>**user, password** - Identifiants de connexion Oracle.<br>**service** - Nom du service Oracle.| | |oracle.fra.stats\[connString,<user>,<password>,<service>\]|<|<|<| |Statistiques de la zone de récupération rapide (FRA).|Objet JSON|**connString** - URI ou nom de session.<br>**user, password** - Identifiants de connexion Oracle.<br>**service** - Nom du service Oracle.| | |oracle.instance.info\[connString,<user>,<password>,<service>\]|<|<|<| |Statistiques d'instance.|Objet JSON|**connString** - URI ou nom de session.<br>**user, password** - Identifiants de connexion Oracle.<br>**service** - Nom du service Oracle.| | |oracle.pdb.info\[connString,<user>,<password>,<service>,<database>\]|<|<|<| |Informations sur les bases de données enfichables (PDB).|Objet JSON|**connString** - URI ou nom de session.<br>**user, password** - Identifiants de connexion Oracle.<br>**service** - Nom du service Oracle.<br>**database** - nom de la base de données à interroger.| | |oracle.pdb.discovery\[connString,<user>,<password>,<service>\]|<|<|<| |Liste des PDBs. Utilisé pour la [découverte de bas niveau](/manual/discovery/low_level_discovery/examples/systemd).|Objet JSON|**connString** - URI ou nom de session.<br>**user, password** - Identifiants de connexion Oracle.<br>**service** - Nom du service Oracle.| | |oracle.pga.stats\[connString,<user>,<password>,<service>\]|<|<|<| |Statistiques de la zone globale du programme (PGA).|Objet JSON|**connString** - URI ou nom de session.<br>**user, password** - Identifiants de connexion Oracle.<br>**service** - Nom du service Oracle.| | |oracle.ping\[connString,<user>,<password>,<service>\]|<|<|<| |Teste si une connexion à Oracle peut être établie.|0 - la connexion est interrompue (en cas d'erreur, y compris les problèmes d'authentification et de configuration)<br>1 - la connexion est réussie.|**connString** - URI ou nom de session.<br>**user, password** - Identifiants de connexion Oracle.<br>**service** - Nom du service Oracle.| | |oracle.proc.stats\[connString,<user>,<password>,<service>\]|<|<|<| |Statistiques des processus.|Objet JSON|**connString** - URI ou nom de session.<br>**user, password** - Identifiants de connexion Oracle.<br>**service** - Nom du service Oracle.| | |oracle.redolog.info\[connString,<user>,<password>,<service>\]|<|<|<| |Informations sur le fichier journal à partir du fichier de contrôle.|Objet JSON|**connString** - URI ou nom de session.<br>**user, password** - Identifiants de connexion Oracle.<br>**service** - Nom du service Oracle.| | |oracle.sga.stats\[connString,<user>,<password>,<service>\]|<|<|<| |Statistiques de la zone globale du système (SGA).|Objet JSON|**connString** - URI ou nom de session.<br>**user, password** - Identifiants de connexion Oracle.<br>**service** - Nom du service Oracle.| | |oracle.sessions.stats\[connString,<user>,<password>,<service>,<lockMaxTime>\]|<|<|<| |Statistiques des sessions.|Objet JSON|**connString** - URI ou nom de session.<br>**user, password** - Identifiants de connexion Oracle.<br>**service** - Nom du service Oracle.<br>**lockMaxTime** - Durée maximale de verrouillage de session en secondes pour compter la session comme verrouillée de manière prolongée. Par défaut : 600 secondes.| | |oracle.sys.metrics\[connString,<user>,<password>,<service>,<duration>\]|<|<|<| |Un ensemble de valeurs de métriques système.|Objet JSON|**connString** - URI ou nom de session.<br>**user, password** - Identifiants de connexion Oracle.<br>**service** - Nom du service Oracle.<br>**duration** - Intervalle de capture (en secondes) des valeurs de métrique système. Valeurs possibles : *60* — longue durée (par défaut), *15* — courte durée.| | |oracle.sys.params\[connString,<user>,<password>,<service>\]|<|<|<| |Un ensemble de valeurs de paramètres système.|Objet JSON|**connString** - URI ou nom de session.<br>**user, password** - Identifiants de connexion Oracle.<br>**service** - Nom du service Oracle.| | |oracle.ts.stats\[connString,<user>,<password>,<service>,<tablespace>,<type>\]|<|<|<| |Statistiques des tablespaces.|Objet JSON|**connString** - URI ou nom de session.<br>**user, password** - Identifiants de connexion Oracle.<br>**service** - Nom du service Oracle.<br>**tablespace** - nom du tablespace à interroger. Par défaut (si laissé vide et `type` est défini) :<br>- "TEMP" (si `type` est défini sur "TEMPORARY");<br>- "USERS" (si `type` est défini sur "PERMANENT").<br>**type** - type de l'espace de table à interroger. Par défaut (si `tablespace` est défini) : "PERMANENT".| | |oracle.ts.discovery\[connString,<user>,<password>,<service>\]|<|<|<| |Listes des tablespaces. Used for [low-level discovery](/manual/discovery/low_level_discovery/examples/systemd).|Objet JSON|**connString** - URI ou nom de session.<br>**user, password** - Identifiants de connexion Oracle.<br>**service** - Nom du service Oracle.| | |oracle.user.info\[connString,<user>,<password>,<service>,<username>\]|<|<|<| |Liste des utilisateurs. Utilisé pour la [découverte de bas niveau](/manual/discovery/low_level_discovery/examples/systemd).|Objet JSON|**connString** - URI ou nom de session.<br>**user, password** - Identifiants de connexion Oracle.<br>**service** - Nom du service Oracle.<br>**username** - Nom d'utilisateur, pour lequel les informations sont nécessaires. Les noms d'utilisateur en minuscules ne sont pas pris en charge. Par défaut : utilisateur actuel.| |

en-us	#### Ordering shapes and lines  To bring one shape in front of the other (or vice versa) click on the shape with the right mouse button bringing up the map shape menu.  ![](../../../../../assets/en/manual/config/visualization/map_shape_menu.png)
fr	#### Ordonner des formes et des lignes  Pour amener une forme devant l'autre (ou vice versa), cliquez sur la forme avec le bouton droit de la souris pour faire apparaître le menu des formes de la carte.  ![](../../../../../assets/en/manual/config/visualization/map_shape_menu.png)

en-us	### Other changes and bug fixes
fr	### Autres modifications et corrections de bogues

en-us	#### Other details  -   An Admin level user with *Read-write* access to a host will not be     able to link/unlink templates, if he has no access to the     *Templates* group. With *Read* access to *Templates* group he will     be able to link/unlink templates to the host, however, will not see     any templates in the template list and will not be able to operate     with templates in other places. -   An Admin level user with *Read* access to a host will not see the     host in the configuration section host list; however, the host     triggers will be accessible in IT service configuration. -   Any non-Super Admin user (including 'guest') can see network maps as     long as the map is empty or has only images. When hosts, host groups     or triggers are added to the map, permissions are respected. -   Zabbix server will not send notifications to users defined as action     operation recipients if access to the concerned host is explicitly     "denied".
fr	 #### Autres détails  - Un utilisateur de niveau Admin avec un accès *Lecture-écriture* à un hôte ne pourra pas lier/dissocier des modèles, s'il n'a pas accès au groupe *Modèles*. Avec l'accès *Lecture* au groupe *Modèles*, il pourra lier/dissocier des modèles à l'hôte, cependant, il ne verra aucun modèle dans la liste des modèles et ne pourra pas opérer avec des modèles à d'autres endroits. - Un utilisateur de niveau Admin avec un accès *Lecture* à un hôte ne verra pas l'hôte dans la liste des hôtes de la section de configuration ; cependant, les déclencheurs de l'hôte seront accessibles dans la configuration du service informatique. - Tout utilisateur non Super Admin (y compris 'guest') peut voir les cartes du réseau tant que la carte est vide ou ne contient que des images. Lorsque des hôtes, des groupes d'hôtes ou des déclencheurs sont ajoutés à la carte, les autorisations sont respectées. - Le serveur Zabbix n'enverra pas de notifications aux utilisateurs définis comme destinataires de l'opération d'action si l'accès à l'hôte concerné est explicitement "refusé".

en-us	##### Other expressions  Function parameters may contain other expressions, as in the following syntax:      min(min(/host/key,1h),min(/host2/key2,1h)*10)  Note that other expressions may not be used, if the function references item history. For example, the following syntax is not allowed:  ~~`min(/host/key,#5*10)`~~
fr	##### Autres expressions  Les paramètres de fonction peuvent contenir d'autres expressions, comme dans la syntaxe suivante :      min(min(/host/key,1h),min(/host2/key2,1h)*10)  Notez que d'autres expressions ne peuvent pas être utilisées si la fonction fait référence à l'historique de l'élément. Par exemple, la syntaxe suivante n'est pas autorisée :  ~~`min(/host/key,#5*10)`~~

en-us	**Other hardware**  A serial communication port and a serial GSM modem are required for using SMS notification support in Zabbix. USB-to-serial converter will also work.
fr	**Autre materiel**  Un port série et un modem GSM sont requis pour l'utilisation des notifications par SMS dans Zabbix. Un convertisseur USB vers série fonctionnera également.

en-us	#### - Other parameters  This section allows configuring miscellaneous other frontend parameters.  ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/frontend_sections/administration/general_other.png)  |Parameter|Description| |--|--------| |*Frontend URL*|URL to Zabbix web interface. This parameter is used by Zabbix web service for communication with frontend and should be specified to enable scheduled reports.| |*Group for discovered hosts*|Hosts discovered by [network discovery](/manual/discovery/network_discovery) and [agent autoregistration](/manual/discovery/auto_registration) will be automatically placed in the host group, selected here.| |*Default host inventory mode*|Default [mode](/manual/config/hosts/inventory) for host inventory. It will be followed whenever a new host or host prototype is created by server or frontend unless overridden during host discovery/autoregistration by the *Set host inventory mode* operation.| |*User group for database down message*|User group for sending alarm message or 'None'.<br>Zabbix server depends on the availability of the backend database. It cannot work without a database. If the database is down, selected users can be notified by Zabbix. Notifications will be sent to the user group set here using all configured user media entries. Zabbix server will not stop; it will wait until the database is back again to continue processing.<br>Notification consists of the following content:<br>`[MySQL\|PostgreSQL\|Oracle] database <DB Name> [on <DB Host>:<DB Port>] is not available: <error message depending on the type of DBMS (database)>`<br><DB Host> is not added to the message if it is defined as an empty value and <DB Port> is not added if it is the default value ("0"). The alert manager (a special Zabbix server process) tries to establish a new connection to the database every 10 seconds. If the database is still down the alert manager repeats sending alerts, but not more often than every 15 minutes.| |*Log unmatched SNMP traps*|Log [SNMP trap](/manual/config/items/itemtypes/snmptrap) if no corresponding SNMP interfaces have been found.|
fr	 #### - Autres paramètres de configuration  Cette section permet de configurer divers autres paramètres de l'interface.  ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/frontend_sections/administration/general_other.png)  |Paramètre|Description| |--|--------| |*URL du serveur*|URL de l'interface Web de Zabbix. Ce paramètre est utilisé par le service Web Zabbix pour la communication avec le frontend et doit être spécifié pour activer les rapports planifiés.| |*Groupe des hôtes découverts*|Les hôtes découverts par [découverte du réseau](/manual/discovery/network_discovery) et [enregistrement automatique de l'agent](/manual/discovery/auto_registration) seront automatiquement placés dans le groupe d'hôtes sélectionné ici.| |*Mode d'inventaire d'hôte par défaut*|[Mode](/manual/config/hosts/inventory) par défaut pour l'inventaire de l'hôte. Il sera suivi chaque fois qu'un nouvel hôte ou prototype d'hôte est créé par le serveur ou l'interface, sauf s'il est remplacé lors de la découverte/enregistrement automatique de l'hôte par l'opération *Définir le mode d'inventaire de l'hôte*.| |*Groupe d'utilisateurs destinataire du message d'arrêt de la base de données*|Groupe d'utilisateurs pour l'envoi d'un message d'alarme ou 'Aucun'.<br>Le serveur Zabbix dépend de la disponibilité de la base de données principale. Il ne peut pas fonctionner sans base de données. Si la base de données est en panne, les utilisateurs sélectionnés peuvent être avertis par Zabbix. Les notifications seront envoyées au groupe d'utilisateurs défini ici à l'aide de toutes les entrées de média utilisateur configurées. Le serveur Zabbix ne s'arrêtera pas ; il attendra que la base de données soit de nouveau disponible pour continuer le traitement.<br>La notification se compose du contenu suivant :<br>`[MySQL\|PostgreSQL\|Oracle] database <DB Name> [on <DB Host>:<DB Port>] n'est pas disponible : <message d'erreur selon le type de SGBD (base de données)>`<br><DB Host> n'est pas ajouté au message s'il est défini comme une valeur vide et <DB Port> n'est pas ajouté s'il s'agit de la valeur par défaut ("0"). Le gestionnaire d'alertes (un processus spécial du serveur Zabbix) essaie d'établir une nouvelle connexion à la base de données toutes les 10 secondes. Si la base de données est toujours indisponible, le gestionnaire d'alertes répète l'envoi d'alertes, mais pas plus souvent que toutes les 15 minutes.| |*Enregistrer les traps SNMP non appariés*|Enregistrer le [trap SNMP](/manual/config/items/itemtypes/snmptrap) si aucune interface SNMP correspondante n'a été trouvée.|

en-us	#### Other uses  Unit symbols are also used for a human-readable representation of data in the frontend.  In both Zabbix server and frontend these symbols are supported:  -   **K** - kilo -   **M** - mega -   **G** - giga -   **T** - tera  When item values in B, Bps are displayed in the frontend, base 2 is applied (1K = 1024). Otherwise a base of 10 is used (1K = 1000).  Additionally the frontend also supports the display of:  -   **P** - peta -   **E** - exa -   **Z** - zetta -   **Y** - yotta
fr	#### Autres utilisation  Les symboles d'unité sont également utilisés pour une représentation lisible par l'homme des données dans l'interface.  Dans le serveur Zabbix et dans l'interface web, les symboles suivants sont supportés :  - **K** - kilo - **M** - mega - **G** - giga - **T** - tera  Lorsque les valeurs des éléments en B, Bps sont affichées dans l'interface web, une base 2 est appliquée (1K = 1024). Sinon, une base de 10 est utilisée (1K = 1000).  De plus, l'interface prend également en charge l'affichage de :  - **P** - peta - **E** - exa - **Z** - zetta - **Y** - yotta

en-us	#### Override  The **Override** tab allows setting rules to modify the list of item, trigger, graph and host prototypes or their attributes for discovered objects that meet given criteria.  ![](../../../assets/en/manual/discovery/low_level_discovery/lld_fs_e.png)  Overrides (if any) are displayed in a reorderable drag-and-drop list and executed in the order in which they are defined.  To configure details of a new override, click on ![](../../../assets/en/manual/config/add_link.png) in the *Overrides* block. To edit an existing override, click on the override name. A popup window will open allowing to edit the override rule details.  ![](../../../assets/en/manual/discovery/low_level_discovery/lld_override.png)  All mandatory parameters are marked with red asterisks.  |Parameter|Description| |--|--------| |*Name*|A unique (per LLD rule) override name.| |*If filter matches*|Defines whether next overrides should be processed when filter conditions are met:<br>**Continue overrides** - subsequent overrides will be processed.<br>**Stop processing** - operations from preceding (if any) and this override will be executed, subsequent overrides will be ignored for matched LLD rows.| |*Filters*|Determines to which discovered entities the override should be applied. Override filters are processed after discovery rule [filters](low_level_discovery#filter) and have the same functionality.| |*Operations*|Override operations are displayed with these details:<br>**Condition** - an object type (item prototype/trigger prototype/graph prototype/host prototype) and a condition to be met (equals/does not equal/contains/does not contain/matches/does not match)<br>**Action** - links for editing and removing an operation are displayed.|  **Configuring an operation**  To configure details of a new operation, click on ![](../../../assets/en/manual/config/add_link.png) in the Operations block. To edit an existing operation, click on ![](../../../assets/en/manual/config/edit_link.png) next to the operation. A popup window where you can edit the operation details will open.  ![](../../../assets/en/manual/discovery/low_level_discovery/lld_override_op.png)  |Parameter|<|<|Description| |-|-|----------|----------------------------------------| |*Object*|<|<|Four types of objects are available:<br>Item prototype<br>Trigger prototype<br>Graph prototype<br>Host prototype| |*Condition*|<|<|Allows filtering entities to which the operation should be applied.| | |Operator|<|Supported operators:<br>**equals** - apply to this prototype<br>**does not equal** - apply to all prototypes, except this<br>**contains** - apply, if prototype name contains this string<br>**does not contain** - apply, if prototype name does not contain this string<br>**matches** - apply, if prototype name matches regular expression<br>**does not match** - apply, if prototype name does not match regular expression<br>| |^|Pattern|<|A [regular expression](/manual/regular_expressions) or a string to search for.| |^|Object: *Item prototype*|<|<| |^| |*Create enabled*|When the checkbox is marked, the buttons will appear, allowing to override original item prototype settings:<br>*Yes* - the item will be added in an enabled state.<br>*No* - the item will be added to a discovered entity but in a disabled state.| |^|^|*Discover*|When the checkbox is marked, the buttons will appear, allowing to override original item prototype settings:<br>*Yes* - the item will be added.<br>*No* - the item will not be added.| |^|^|*Update interval*|When the checkbox is marked, two options will appear, allowing to set different interval for the item:<br>*Delay* - Item update interval. [User macros](/manual/config/macros/user_macros) and [time suffixes](/manual/appendix/suffixes) (e.g. 30s, 1m, 2h, 1d) are supported. Should be set to 0 if *Custom interval* is used.<br>*Custom interval* - click ![](../../../assets/en/manual/config/add_link.png) to specify flexible/scheduling intervals. For detailed information see [Custom intervals](/manual/config/items/item/custom_intervals).| |^|^|*History storage period*|When the checkbox is marked, the buttons will appear, allowing to set different history storage period for the item:<br>*Do not keep history* - if selected, the history will not be stored.<br>*Storage period* - if selected, an input field for specifying storage period will appear to the right. [User macros](/manual/config/macros/user_macros) and [LLD macros](/manual/config/macros/lld_macros) are supported.| |^|^|*Trend storage period*|When the checkbox is marked, the buttons will appear, allowing to set different trend storage period for the item:<br>*Do not keep trends* - if selected, the trends will not be stored.<br>*Storage period* - if selected, an input field for specifying storage period will appear to the right. [User macros](/manual/config/macros/user_macros) and [LLD macros](/manual/config/macros/lld_macros) are supported.| |^|^|*Tags*|When the checkbox is marked, a new block will appear, allowing to specify tag-value pairs.<br>These tags will be appended to the tags specified in the item prototype, even if the tag names match.| |^|Object: *Trigger prototype*|<|<| |^| |*Create enabled*|When the checkbox is marked, the buttons will appear, allowing to override original trigger prototype settings:<br>*Yes* - the trigger will be added in an enabled state.<br>*No* - the trigger will be added to a discovered entity, but in a disabled state.| |^|^|*Discover*|When the checkbox is marked, the buttons will appear, allowing to override original trigger prototype settings:<br>*Yes* - the trigger will be added.<br>*No* - the trigger will not be added.| |^|^|*Severity*|When the checkbox is marked, trigger severity buttons will appear, allowing to modify trigger severity.| |^|^|*Tags*|When the checkbox is marked, a new block will appear, allowing to specify tag-value pairs.<br>These tags will be appended to the tags specified in the trigger prototype, even if the tag names match.| |^|Object: *Graph prototype*|<|<| |^| |*Discover*|When the checkbox is marked, the buttons will appear, allowing to override original graph prototype settings:<br>*Yes* - the graph will be added.<br>*No* - the graph will not be added.| |^|Object: *Host prototype*|<|<| |^| |*Create enabled*|When the checkbox is marked, the buttons will appear, allowing to override original host prototype settings:<br>*Yes* - the host will be created in an enabled state.<br>*No* - the host will be created in a disabled state.| |^|^|*Discover*|When the checkbox is marked, the buttons will appear, allowing to override original host prototype settings:<br>*Yes* - the host will be discovered.<br>*No* - the host will not be discovered.| |^|^|*Link templates*|When the checkbox is marked, an input field for specifying templates will appear. Start typing the template name or click on *Select* next to the field and select templates from the list in a popup window.<br>All templates linked to a host prototype will be replaced by templates from this override.| |^|^|*Tags*|When the checkbox is marked, a new block will appear, allowing to specify tag-value pairs.<br>These tags will be appended to the tags specified in the host prototype, even if the tag names match.| |^|^|*Host inventory*|When the checkbox is marked, the buttons will appear, allowing to select different inventory [mode](/manual/config/hosts/inventory) for the host prototype:<br>*Disabled* - do not populate host inventory<br>*Manual* - provide details manually<br>*Automated* - auto-fill host inventory data based on collected metrics.|
fr	 #### Surcharge  L'onglet **Surcharges** permet de définir des règles pour modifier la liste des prototypes d'éléments, de déclencheurs, de graphiques et d'hôtes ou leurs attributs pour les objets découverts qui répondent à des critères donnés.  ![](../../../assets/en/manual/discovery/low_level_discovery/lld_fs_e.png)  Les surcharges (le cas échéant) sont affichées dans une liste réorganisable par glisser-déposer et exécutés dans l'ordre dans lequel ils sont définis. Pour configurer les détails d'une nouvelle surcharge, cliquez sur ![](../../../assets/en/manual/config/add_link.png) dans le bloc *Surcharges*. Pour modifier une surcharge existante, cliquez sur le nom de la surcharge. Une fenêtre contextuelle s'ouvrira permettant de modifier les détails de la règle de surcharge.  ![](../../../assets/en/manual/discovery/low_level_discovery/lld_override.png)  Tous les paramètres obligatoires sont signalés par des astérisques rouges.  |Paramètre|Description| |--|--------| |*Name*|Un nom de surcharge unique (selon la règle LLD).| |*Si le filtre correspond*|Définit si les surcharges suivantes doivent être traitées lorsque les conditions de filtre sont remplies :<br>**Continuer les surcharges** - les surcharges suivantes seront traitées.<br>**Arrêter le traitement** - les opérations précédentes ( le cas échéant) et cette surcharge sera exécutée, les surcharges suivantes seront ignorées pour les lignes LLD correspondantes.| |*Filtres*|Détermine à quelles entités découvertes la surcharge doit être appliquée. Les filtres de surcharge sont traités après les [filtres](low_level_discovery#filter) de la règle de découverte et ont la même fonctionnalité.| |*Opérations*|Les opérations de surcharge sont affichées avec ces détails :<br>**Condition** - un type d'objet (prototype d'élément/prototype de déclencheur/prototype de graphique/prototype d'hôte) et une condition à remplir (égal/n'est pas égal/contient/ne contient pas/correspond à/ne correspond pas)<br>**Action** - les liens pour modifier et supprimer une opération sont affichés.|  **Configurer une opération**  Pour configurer les détails d'une nouvelle opération, cliquez sur ![](../../../assets/en/manual/config/add_link.png) dans le bloc Opérations. Pour modifier une opération existante, cliquez sur ![](../../../assets/en/manual/config/edit_link.png) à côté de l'opération. Une fenêtre contextuelle dans laquelle vous pouvez modifier les détails de l'opération s'ouvrira.  ![](../../../assets/en/manual/discovery/low_level_discovery/lld_override_op.png)  |Paramètre|<|<|Description| |-|-|----------|----------------------------------------| |*Objet*|<|<|Quatre types d'objets sont disponibles :<br>Prototype d'élément<br>Prototype de déclencheur<br>Prototype de graphique<br>Prototype d'hôte| |*Condition*|<|<|Permet de filtrer les entités auxquelles l'opération doit être appliquée.| | |Opérateur|<|Opérateurs pris en charge :<br>**égal** - s'applique à ce prototype<br>**n'est pas égal** - s'applique à tous les prototypes, sauf celui-ci<br>**contient** - s'applique, si le nom du prototype contient une chaîne<br>**ne contient pas** - s'applique, si le nom du prototype ne contient pas une chaîne<br>**correspond** - s'applique, si le nom du prototype correspond à l'expression régulière<br>**ne correspond pas** - s'applique, si le nom du prototype ne correspond pas à l'expression régulière<br>| |^|Motif|<|Une [expression régulière](/manual/regular_expressions) ou une chaîne à rechercher.| |^|Objet: *Prototype d'élément*|<|<| |^| |*Créer activé*|Lorsque la case est cochée, les boutons apparaîtront, permettant de remplacer les paramètres de prototype d'élément d'origine :<br>*Oui* - l'élément sera ajouté dans un état activé.<br>*Non* - le élément sera ajouté à une entité découverte mais dans un état désactivé.| |^|^|*Découvrir*|Lorsque la case est cochée, les boutons apparaîtront, permettant de remplacer les paramètres du prototype d'élément d'origine :<br>*Oui* - l'élément sera ajouté.<br>*Non* - l'élément ne sera pas ajouté.| |^|^|*Intervalle d'actualisation*|Lorsque la case est cochée, deux options apparaîtront, permettant de définir un intervalle différent pour l'élément :<br>*Délai* - Intervalle de mise à jour de l'élément. Les [macros utilisateur](/manual/config/macros/user_macros) et les [suffixes temporels](/manual/appendix/suffixes) (par exemple, 30s, 1m, 2h, 1d) sont pris en charge. Doit être défini sur 0 si *Intervalle personnalisé* est utilisé.<br>*Intervalle personnalisé* - cliquez sur ![](../../../assets/en/manual/config/add_link.png) pour spécifier un intervalle flexible/planifié. Pour des informations détaillées, voir [Intervalles personnalisés](/manual/config/items/item/custom_intervals).| |^|^|*Période de stockage de l'historique*|Lorsque la case est cochée, les boutons apparaissent, permettant de définir une période de stockage de l'historique différente pour l'élément :<br>*Ne pas conserver l'historique* - si sélectionné, l'historique ne sera pas être stocké.<br>*Période de stockage* - si sélectionné, un champ de saisie pour spécifier la période de stockage apparaîtra à droite. Les [macros utilisateur](/manual/config/macros/user_macros) et les [macros LLD](/manual/config/macros/lld_macros) sont prises en charge.| |^|^|*Période de stockage des tendances*|Lorsque la case est cochée, les boutons apparaissent, permettant de définir une période de stockage des tendances différente pour l'élément :<br>*Ne pas conserver les tendances* - si sélectionné, les tendances ne seront pas être stocké.<br>*Période de stockage* - si sélectionné, un champ de saisie pour spécifier la période de stockage apparaîtra à droite. Les [macros utilisateur](/manual/config/macros/user_macros) et les [macros LLD](/manual/config/macros/lld_macros) sont prises en charge.| |^|^|*Tags*|Lorsque la case est cochée, un nouveau bloc apparaîtra, permettant de spécifier des paires tag-valeur.<br>Ces tags seront ajoutés aux tags spécifiés dans le prototype de l'élément, même si les noms de tag correspondent.| |^|Objet : *Prototype de déclencheur*|<|<| |^| |*Créer activé*|Lorsque la case est cochée, les boutons apparaîtront, permettant de remplacer les paramètres originaux du prototype de déclencheur :<br>*Oui* - le déclencheur sera ajouté dans un état activé.<br>*Non* - le déclencheur sera ajouté à une entité découverte, mais dans un état désactivé.| |^|^|*Découvrir*|Lorsque la case est cochée, les boutons apparaîtront, permettant de remplacer les paramètres originaux du prototype de déclencheur :<br>*Oui* - le déclencheur sera ajouté.<br>*Non* - le déclencheur ne sera pas ajouté.| |^|^|*Sévérité*|Lorsque la case est cochée, des boutons de sévérité du déclencheur apparaîtront, permettant de modifier la sévérité du déclencheur.| |^|^|*Tags*|Lorsque la case est cochée, un nouveau bloc apparaîtra, permettant de spécifier des paires tag-valeur.<br>Ces tags seront ajoutés aux tags spécifiés dans le prototype du déclencheur, même si les noms de tag correspondent.| |^|Objet : *Prototype de graphique*|<|<| |^| |*Découvrir*|Lorsque la case est cochée, les boutons apparaîtront, permettant de remplacer les paramètres originaux du prototype de graphique :<br>*Oui* - le graphique sera ajouté.<br>*Non* - le graphique ne sera pas ajouté .| |^|Objet : *Prototype d'hôte*|<|<| |^| |*Créer activé*|Lorsque la case est cochée, les boutons apparaîtront, permettant de remplacer les paramètres du prototype d'hôte d'origine :<br>*Oui* - l'hôte sera créé dans un état activé.<br>*Non* - le l'hôte sera créé dans un état désactivé.| |^|^|*Découvrir*|Lorsque la case est cochée, les boutons apparaîtront, permettant de remplacer les paramètres du prototype d'hôte d'origine :<br>*Oui* - l'hôte sera découvert.<br>*Non* - l'hôte ne sera pas découvert.| |^|^|*Lier les modèles*|Lorsque la case est cochée, un champ de saisie pour spécifier les modèles apparaîtra. Commencez à saisir le nom du modèle ou cliquez sur *Sélectionner* à côté du champ et sélectionnez des modèles dans la liste dans une fenêtre contextuelle.<br>Tous les modèles liés à un prototype hôte seront remplacés par les modèles de cette surcharge.| |^|^|*Tags*|Lorsque la case est cochée, un nouveau bloc apparaîtra, permettant de spécifier des paires tag-valeur.<br>Ces tags seront ajoutés aux tags spécifiés dans le prototype de l'hôte, même si les noms de tag correspondent.| |^|^|*Inventaire de l'hôte*|Lorsque la case est cochée, les boutons apparaîtront, permettant de sélectionner un [mode](/manual/config/hosts/inventory) d'inventaire différent pour le prototype d'hôte :<br>*Désactivé* - ne pas remplir l'inventaire de l'hôte<br>*Manuel* - fournir les détails manuellement<br>*Automatique* - remplir automatiquement les données d'inventaire de l'hôte en fonction des métriques collectées.|

en-us	#### Overview  Additional files or directories can be included into server/proxy/agent configuration using the `Include` parameter.
fr	#### Aperçu  Des fichiers ou répertoires supplémentaires peuvent être inclus dans la configuration du serveur/proxy/agent à l'aide du paramètre `Include`.

en-us	#### Overview  Aggregate calculations are a [calculated item](/manual/config/items/itemtypes/calculated)  type allowing to collect information from several items by Zabbix server and  then calculate an aggregate, depending on the aggregate function used.  Only unsigned integer and float values (type of information) are supported for aggregate calculation  items.  Aggregate calculations do not require any agent running on the host being monitored.
fr	 #### Aperçu  Les calculs agrégés sont de type [élément calculé](/manual/config/items/itemtypes/calculated) et permettent de collecter les informations de plusieurs éléments par le serveur Zabbix puis de calculer un agrégat, selon la fonction d'agrégat utilisée.  Seules les valeurs entières non signées et flottantes (type d'informations) sont prises en charge pour les éléments de calcul agrégés.  Les calculs agrégés ne nécessitent aucun agent en cours d'exécution sur l'hôte surveillé.

en-us	#### Overview  All users in Zabbix access the Zabbix application through the web-based frontend. Each user is assigned a unique login name and a password.  All user passwords are encrypted and stored in the Zabbix database. Users cannot use their user id and password to log directly into the UNIX server unless they have also been set up accordingly to UNIX. Communication between the web server and the user browser can be protected using SSL.  With a flexible [user permission schema](/manual/config/users_and_usergroups/permissions) you can restrict and differentiate rights to:  -   access administrative Zabbix frontend functions -   perform certain actions in the frontend -   access monitored hosts in hostgroups -   use specific API methods
fr	#### Aperçu  Tous les utilisateurs de Zabbix accèdent à l'application Zabbix via l'interface Web. Chaque utilisateur se voit attribuer un nom de connexion unique et un mot de passe.  Tous les mots de passe des utilisateurs sont cryptés et stockés dans la base de données Zabbix. Les utilisateurs ne peuvent pas utiliser leur ID utilisateur et leur mot de passe pour se connecter directement au serveur UNIX à moins qu'ils n'aient également été configurés conformément à UNIX. La communication entre le serveur Web et le navigateur de l'utilisateur peut être protégée par SSL.  Avec un [schéma d'autorisation utilisateur](/manual/config/users_and_usergroups/permissions) flexible, vous pouvez restreindre et différencier les droits pour :  -   accéder aux fonctions d'administration de l'interface Zabbix -   effectuer certaines actions dans l'interface Web -   accéder aux hôtes surveillés dans les groupes d'hôtes -   utiliser des méthodes API spécifiques

en-us	#### Overview  An optional context can be used in [user macros](/manual/config/macros/user_macros), allowing to override the default value with a context-specific one.  The context is appended to the macro name; the syntax depends on whether the context is a static text value:      {$MACRO:"static text"}  or a regular expression:      {$MACRO:regex:"regular expression"}   Note that a macro with regular expression context can only be defined in user macro configuration. If the `regex:` prefix is used elsewhere as user macro context, like in a trigger expression, it will be treated as static context.  Context quoting is optional (see also [important notes](#important_notes)).  Macro context examples:  |Example|Description| |-------|-----------| |`{$LOW_SPACE_LIMIT}`|User macro without context.| |`{$LOW_SPACE_LIMIT:/tmp}`|User macro with context (static string).| |`{$LOW_SPACE_LIMIT:regex:"^/tmp$"}`|User macro with context (regular expression). Same as `{$LOW_SPACE_LIMIT:/tmp}`.| |`{$LOW_SPACE_LIMIT:regex:"^/var/log/.*$"}`|User macro with context (regular expression). Matches all strings prefixed with /var/log/.|
fr	 #### Aperçu  Un contexte facultatif peut être utilisé dans les [macros utilisateur](/manual/config/macros/user_macros), permettant de remplacer la valeur par défaut par une valeur spécifique au contexte.  Le contexte est ajouté au nom de la macro ; la syntaxe varie selon que le contexte est une valeur de texte statique :      {$MACRO:"static text"}  ou une expression régulière :      {$MACRO:regex:"regular expression"}   Notez qu'une macro avec un contexte d'expression régulière ne peut être définie que dans la configuration de la macro utilisateur. Si le préfixe `regex:` est utilisé ailleurs comme contexte de macro utilisateur, comme dans une expression de déclencheur, il sera traité comme un contexte statique.  La citation contextuelle est facultative (voir aussi [notes importantes](#important_notes)).  Exemples de contexte de macro :  |Exemple|Description| |-------|-----------| |`{$LOW_SPACE_LIMIT}`|Macro utilisateur sans contexte.| |`{$LOW_SPACE_LIMIT:/tmp}`|Macro utilisateur avec contexte (chaîne statique).| |`{$LOW_SPACE_LIMIT:regex:"^/tmp$"}`|Macro utilisateur avec contexte (expression régulière). Identique à `{$LOW_SPACE_LIMIT:/tmp}`.| |`{$LOW_SPACE_LIMIT:regex:"^/var/log/.*$"}`|Macro utilisateur avec contexte (expression régulière). Correspond à toutes les chaînes préfixées par /var/log/.|

en-us	#### Overview  As an alternative to setting up manually or reusing an existing server for Zabbix, users may [download](http://www.zabbix.com/download_appliance) a Zabbix appliance or a Zabbix appliance installation CD image.  Zabbix appliance and installation CD versions are based on AlmaLinux 8 (x86\_64).  Zabbix appliance installation CD can be used for instant deployment of Zabbix server (MySQL).  ::: noteimportant  You can use this Appliance to evaluate Zabbix. The Appliance is not intended for serious production use.  :::
fr	#### Aperçu  Au lieu de configurer manuellement ou de réutiliser un serveur existant pour Zabbix, les utilisateurs peuvent [télécharger](http://www.zabbix.com/download_appliance) une appliance Zabbix ou une image du CD d'installation de l'appliance Zabbix.  Les versions de l'appliance Zabbix et du CD d'installation sont basées sur AlmaLinux 8 (x86\_64).  Le CD d'installation de l'appliance Zabbix peut être utilisé pour un déploiement instantané du serveur Zabbix (MySQL).  ::: noteimportant  Vous pouvez utiliser cette appliance pour évaluer Zabbix. L'appliance n'est pas destinée à une utilisation en production. :::

en-us	#### Overview  Assuming that we have configured some items and triggers and now are getting some events happening as a result of triggers changing state, it is time to consider some actions.  To begin with, we would not want to stare at the triggers or events list all the time. It would be much better to receive notification if something significant (such as a problem) has happened. Also, when problems occur, we would like to see that all the people concerned are informed.  That is why sending notifications is one of the primary actions offered by Zabbix. Who and when should be notified upon a certain event can be defined.  To be able to send and receive notifications from Zabbix you have to:  -   [define some media](/manual/config/notifications/media) -   [configure an action](/manual/config/notifications/action) that     sends a message to one of the defined media  Actions consist of *conditions* and *operations*. Basically, when conditions are met, operations are carried out. The two principal operations are sending a message (notification) and executing a remote command.  For discovery and autoregistration created events, some additional operations are available. Those include adding or removing a host, linking a template etc.
fr	 #### Aperçu  En supposant que nous ayons configuré certains éléments et déclencheurs et que certains événements se produisent maintenant à la suite du changement d'état des déclencheurs, il est temps d'envisager certaines actions.  Pour commencer, nous ne voudrions pas regarder les déclencheurs ou la liste des événements tout le temps. Il serait préférable de recevoir une notification si quelque chose d'important (comme un problème) s'est produit. Aussi, lorsque des problèmes surviennent, nous aimerions que toutes les personnes concernées soient informées.  C'est pourquoi l'envoi de notifications est l'une des principales actions proposées par Zabbix. Qui et quand doit être notifié lors d'un certain événement peut être défini.  Pour pouvoir envoyer et recevoir des notifications de Zabbix, vous devez :  -   [définir certains médias](/manual/config/notifications/media) -   [configurer une action](/manual/config/notifications/action) qui envoie un message à l'un des médias définis  Les actions consistent en *conditions* et *opérations*. Fondamentalement, lorsque les conditions sont remplies, les opérations sont effectuées. Les deux opérations principales sont l'envoi d'un message (notification) et l'exécution d'une commande à distance.  Pour les événements créés par découverte et enregistrement automatique, certaines opérations supplémentaires sont disponibles. Ceux-ci incluent l'ajout ou la suppression d'un hôte, la liaison d'un modèle, etc.

en-us	#### Overview  A template is a set of entities that can be conveniently applied to multiple hosts.  The entities may be:  -   items -   triggers -   graphs -   dashboards -   low-level discovery rules -   web scenarios  As many hosts in real life are identical or fairly similar so it naturally follows that the set of entities (items, triggers, graphs,...) you have created for one host, may be useful for many. Of course, you could copy them to each new host, but that would be a lot of manual work. Instead, with templates you can copy them to one template and then apply the template to as many hosts as needed.  When a template is linked to a host, all entities (items, triggers, graphs,...) of the template are added to the host. Templates are assigned to each individual host directly (and not to a host group).  Templates are often used to group entities for particular services or applications (like Apache, MySQL, PostgreSQL, Postfix...) and then applied to hosts running those services.  Another benefit of using templates is when something has to be changed for all the hosts. Changing something on the template level once will propagate the change to all the linked hosts.  Thus, the use of templates is an excellent way of reducing one's workload and streamlining the Zabbix configuration.  Proceed to [creating and configuring a template](/manual/config/templates/template).
fr	 #### Aperçu  Un modèle est un ensemble d'entités qui peuvent être facilement appliquées à plusieurs hôtes.  Les entités peuvent être :  - éléments - déclencheurs - graphiques - tableaux de bord - règles de découverte de bas niveau - scénarios Web  Comme de nombreux hôtes dans la vie réelle sont identiques ou assez similaires, il s'ensuit naturellement que l'ensemble d'entités (éléments, déclencheurs, graphiques, ...) que vous avez créé pour un hôte peut être utile pour plusieurs. Bien sûr, vous pouvez les copier sur chaque nouvel hôte, mais cela demanderait beaucoup de travail manuel. Au lieu de cela, avec les modèles, vous pouvez les copier dans un modèle, puis appliquer le modèle à autant d'hôtes que nécessaire.  Lorsqu'un modèle est lié à un hôte, toutes les entités (éléments, déclencheurs, graphiques,...) du modèle sont ajoutées à l'hôte. Les modèles sont attribués directement à chaque hôte individuel (et non à un groupe d'hôtes).  Les modèles sont souvent utilisés pour regrouper des entités pour des services ou des applications particuliers (comme Apache, MySQL, PostgreSQL, Postfix...), puis appliqués aux hôtes exécutant ces services.  Un autre avantage de l'utilisation de modèles est lorsque quelque chose doit être changé pour tous les hôtes. Changer quelque chose au niveau du modèle une fois propagera le changement à tous les hôtes liés.  Ainsi, l'utilisation de modèles est un excellent moyen de réduire sa charge de travail et de rationaliser la configuration de Zabbix.  Passez à [la création et la configuration d'un modèle](/manual/config/templates/template).

en-us	#### Overview  A vertical menu in a sidebar provides access to various Zabbix frontend sections.  The menu is dark blue in the default theme.  ![](../../../assets/en/manual/introduction/vertical_menu.png){width="600"}
fr	#### Aperçu  Un menu vertical dans une barre latérale permet d'accéder à diverses sections de l'interface Zabbix.  Le menu est bleu foncé dans le thème par défaut.  ![](../../../assets/en/manual/introduction/vertical_menu.png){width="600"}

en-us	#### Overview  A Zabbix database must be created during the installation of Zabbix server or proxy.  This section provides instructions for creating a Zabbix database. A separate set of instructions is available for each supported database.  UTF-8 is the only encoding supported by Zabbix. It is known to work without any security flaws. Users should be aware that there are known security issues if using some of the other encodings.
fr	#### Aperçu  Une base de données Zabbix doit être créée lors de l'installation du serveur ou du proxy Zabbix.  Cette section fournit des instructions pour créer une base de données Zabbix. Un ensemble d'instructions distinct est disponible pour chaque base de données prise en charge.  UTF-8 est le seul encodage pris en charge par Zabbix. Il est connu pour fonctionner sans aucune faille de sécurité. Les utilisateurs doivent être conscients qu'il existe des problèmes de sécurité connus s'ils utilisent certains des autres encodages.

en-us	### Overview  A Zabbix proxy can collect performance and availability data on behalf of the Zabbix server. This way, a proxy can take on itself some of the load of collecting data and offload the Zabbix server.  Also, using a proxy is the easiest way of implementing centralized and distributed monitoring, when all agents and proxies report to one Zabbix server and all data is collected centrally.  A Zabbix proxy can be used to:  -   Monitor remote locations -   Monitor locations having unreliable communications -   Offload the Zabbix server when monitoring thousands of devices -   Simplify the maintenance of distributed monitoring  ![](../../../assets/en/manual/proxies/proxy.png){width="500"}  The proxy requires only one TCP connection to the Zabbix server. This way it is easier to get around a firewall as you only need to configure one firewall rule.  ::: noteimportant Zabbix proxy must use a separate database. Pointing it to the Zabbix server database will break the configuration. :::  All data collected by the proxy is stored locally before transmitting it over to the server. This way no data is lost due to any temporary communication problems with the server. The *ProxyLocalBuffer* and *ProxyOfflineBuffer* parameters in the [proxy configuration file](/manual/appendix/config/zabbix_proxy) control for how long the data are kept locally.  ::: noteimportant It may happen that a proxy, which receives the latest configuration changes directly from Zabbix server database, has a more up-to-date configuration than Zabbix server whose configuration may not be updated as fast due to the value of [CacheUpdateFrequency](/manual/appendix/config/zabbix_server). As a result, proxy may start gathering data and send them to Zabbix server that ignores these data. :::  Zabbix proxy is a data collector. It does not calculate triggers, process events or send alerts. For an overview of what proxy functionality is, review the following table:  |Function|<|Supported by proxy| |--------|-|------------------| |Items|<|<| |<|*Zabbix agent checks*|**Yes**| |^|*Zabbix agent checks (active)*|**Yes** ^1^| |^|*Simple checks*|**Yes**| |^|*Trapper items*|**Yes**| |^|*SNMP checks*|**Yes**| |^|*SNMP traps*|**Yes**| |^|*IPMI checks*|**Yes**| |^|*JMX checks*|**Yes**| |^|*Log file monitoring*|**Yes**| |^|*Internal checks*|**Yes**| |^|*SSH checks*|**Yes**| |^|*Telnet checks*|**Yes**| |^|*External checks*|**Yes**| |^|*Dependent items*|**Yes**| |^|*Script items*|**Yes**| |Built-in web monitoring|<|**Yes**| |Item value preprocessing|<|**Yes**| |Network discovery|<|**Yes**| |Active agent autoregistration|<|**Yes**| |Low-level discovery|<|**Yes**| |Remote commands|<|**Yes**| |Calculating triggers|<|*No*| |Processing events|<|*No*| |Event correlation|<|*No*| |Sending alerts|<|*No*|  ::: noteclassic \[1\] To make sure that an agent asks the proxy (and not the server) for active checks, the proxy must be listed in the **ServerActive** parameter in the agent configuration file. :::
fr	 ### Aperçu  Un proxy Zabbix peut collecter des données de performances et de disponibilité au nom du serveur Zabbix. De cette façon, un proxy peut assumer une partie de la charge de collecte de données et décharger le serveur Zabbix.  De plus, l'utilisation d'un proxy est le moyen le plus simple de mettre en œuvre une surveillance centralisée et distribuée, lorsque tous les agents et proxys rendent compte à un serveur Zabbix et que toutes les données sont collectées de manière centralisée.  Un proxy Zabbix peut être utilisé pour : -   Surveiller les emplacements distants -   Surveiller les emplacements ayant des communications peu fiables -   Décharger le serveur Zabbix lors de la surveillance de milliers d'appareils -   Simplifier la maintenance de la surveillance distribuée  ![](../../../assets/en/manual/proxies/proxy.png){width="500"}  Le proxy ne nécessite qu'une seule connexion TCP au serveur Zabbix. De cette façon, il est plus facile de contourner un pare-feu car vous n'avez besoin de configurer qu'une seule règle de pare-feu.  ::: noteimportant Le proxy Zabbix doit utiliser une base de données distincte. Le faire pointer vers la base de données du serveur Zabbix cassera la configuration. :::  Toutes les données collectées par le proxy sont stockées localement avant d'être transmises au serveur. De cette façon, aucune donnée n'est perdue en raison de problèmes de communication temporaires avec le serveur. Les paramètres *ProxyLocalBuffer* et *ProxyOfflineBuffer* dans le [fichier de configuration du proxy](/manual/appendix/config/zabbix_proxy) contrôlent la durée pendant laquelle les données sont conservées localement.  ::: noteimportant Il peut arriver qu'un proxy, qui reçoit les dernières modifications de configuration directement de la base de données du serveur Zabbix, ait une configuration plus à jour que le serveur Zabbix dont la configuration peut ne pas être mise à jour aussi rapidement en raison de la valeur de [CacheUpdateFrequency](/manual/annexe/config/zabbix_server). En conséquence, le proxy peut commencer à collecter des données et les envoyer au serveur Zabbix qui ignore ces données. :::  Le proxy Zabbix est un collecteur de données. Il ne calcule pas les déclencheurs, ne traite pas les événements et n'envoie pas d'alertes. Pour un aperçu de ce qu'est la fonctionnalité de proxy, consultez le tableau suivant :  |Fonction|<|Supporté par proxy| |--------|-|------------------| |Éléméents|<|<| |<|*Vérifications des agents Zabbix*|**Oui**| |^|*Vérifications de l'agent Zabbix (actives)*|**Oui** ^1^| |^|*Vérifications simples*|**Oui**| |^|*Zabbix Trapper*|**Oui**| |^|*Vérifications SNMP*|**Oui**| |^|*Traps SNMP*|**Oui**| |^|*Vérifications IPMI*|**Oui**| |^|*Vérifications JMX*|**Oui**| |^|*Surveillance des fichiers journaux*|**Oui**| |^|*Vérifications internes*|**Oui**| |^|*Vérifications SSH*|**Oui**| |^|*Vérifications Telnet*|**Oui**| |^|*Vérifications externes*|**Oui**| |^|*Éléments dépendants*|**Oui**| |^|*Éléments scripts*|**Oui**| |Surveillance Web intégrée|<|**Oui**| |Prétraitement de la valeur de l'élément|<|**Oui**| |Découverte du réseau|<|**Oui**| |Enregistrement automatique des agents actifs|<|**Oui**| |Découverte de bas niveau|<|**Oui**| |Commandes à distance|<|**Oui**| |Calcul des déclencheurs|<|*Non*| |Traitement des événements|<|*Non*| |Corrélation d'événements|<|*Non*| |Envoi d'alertes|<|*Non*|  ::: noteclassic \[1\] Pour s'assurer qu'un agent demande au proxy (et non au serveur) des vérifications actives, le proxy doit être répertorié dans le paramètre **ServerActive** du fichier de configuration de l'agent. :::

en-us	#### Overview  By default, Zabbix provides a number of predefined themes. You may follow the step-by-step procedure provided here in order to create your own. Feel free to share the result of your work with Zabbix community if you created something nice.
fr	#### Aperçu  Par défaut, Zabbix fournit un certain nombre de thèmes prédéfinis. Vous pouvez suivre la procédure étape par étape fournie ici afin de créer la vôtre. N'hésitez pas à partager le résultat de votre travail avec la communauté Zabbix si vous avez créé quelque chose de sympa.

en-us	##### Overview by item type  In this screen it is easy to locate if the problem is related to one or several item types.  ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/queue.png){width="600"}  Each line contains an item type. Each column shows the number of waiting items - waiting for 5-10 seconds/10-30 seconds/30-60 seconds/1-5 minutes/5-10 minutes or over 10 minutes respectively.
fr	##### Aperçu par type d'élément  Dans cet écran, il est facile de localiser si le problème est lié à un ou plusieurs types d'éléments.  ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/queue.png){width="600"}  Chaque ligne contient un type d'élément. Chaque colonne indique le nombre d'éléments en attente - en attente de 5-10 secondes/10-30 secondes/30-60 secondes/1-5 minutes/5-10 minutes ou plus de 10 minutes respectivement.

en-us	##### Overview by proxy  In this screen it is easy to locate if the problem is related to one of the proxies or the server.  ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/queue_proxy.png){width="600"}  Each line contains a proxy, with the server last in the list. Each column shows the number of waiting items - waiting for 5-10 seconds/10-30 seconds/30-60 seconds/1-5 minutes/5-10 minutes or over 10 minutes respectively.
fr	##### Aperçu par proxy  Dans cet écran, il est facile de localiser si le problème est lié à l'un des proxies ou au serveur.  ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/queue_proxy.png){width="600"}  Chaque ligne contient un proxy, avec le serveur en dernier dans la liste. Chaque colonne indique le nombre d'éléments en attente - en attente de 5-10 secondes/10-30 secondes/30-60 secondes/1-5 minutes/5-10 minutes ou plus de 10 minutes respectivement.

en-us	#### Overview  Change of trigger status is the most frequent and most important source of events. Each time the trigger changes its state, an event is generated. The event contains details of the trigger state's change - when it happened and what the new state is.  Two types of events are created by triggers - Problem and OK.
fr	#### Aperçu  Le changement de statut d'un déclencheur est la source d'événements la plus fréquente et la plus importante. Chaque fois que le déclencheur change d'état, un événement est généré. L'événement contient les détails de la modification de l'état du déclencheur - quand cela s'est produit et quel est le nouvel état.  Deux types d'événements sont créés par des déclencheurs - Problème et OK.

en-us	#### Overview  Checking for a new item value in Zabbix is a cyclic process that is based on configured update intervals. While for many items the update intervals are quite short, there are others (including low-level discovery rules) for which the update intervals are quite long, so in real-life situations there may be a need to check for a new value quicker - to pick up changes in discoverable resources, for example. To accommodate such a necessity, it is possible to reschedule a passive check and retrieve a new value immediately.  This functionality is supported for **passive** checks only. The following item types are supported:  -   Zabbix agent (passive) -   SNMPv1/v2/v3 agent -   IPMI agent -   Simple check -   Zabbix internal -   External check -   Database monitor -   JMX agent -   SSH agent -   Telnet -   Calculated -   HTTP agent -   Script  ::: noteimportant The check must be present in the configuration cache in order to get executed; for more information see [CacheUpdateFrequency](/manual/appendix/config/zabbix_server). Before executing the check, the configuration cache is **not** updated, thus very recent changes to item/discovery rule configuration will not be picked up. Therefore, it is also not possible to check for a new value for an item/rule that is being created or has been created just now; use the *Test* option while configuring an item for that. :::
fr	#### Aperçu  La recherche d'une nouvelle valeur d'élément dans Zabbix est un processus cyclique basé sur des intervalles de mise à jour configurés. Alors que pour de nombreux éléments, les intervalles de mise à jour sont assez courts, il y en a d'autres (y compris les règles de découverte de bas niveau) pour lesquels les intervalles de mise à jour sont assez longs, donc dans des situations réelles, il peut être nécessaire de rechercher une nouvelle valeur plus rapidement - pour détecter les changements dans les ressources détectables, par exemple. Pour répondre à une telle nécessité, il est possible de reprogrammer une vérification passive et de récupérer immédiatement une nouvelle valeur.  Cette fonctionnalité n'est prise en charge que pour les vérifications **passives**. Les types d'éléments suivants sont pris en charge :  -   Agent Zabbix (passif) -   Agent SNMPv1/v2/v3 -   Agent IPMI -   Vérification simple -   Interne Zabbix -   Vérification externe -   Database monitor -   Agent JMX -   Agent SSH -   Telnet -   Calculé -   Agent HTTP -   Script  ::: noteimportant La vérification doit être présente dans le cache de configuration pour être exécutée ; pour plus d'informations, voir [CacheUpdateFrequency](/manual/appendix/config/zabbix_server). Avant d'exécuter la vérification, le cache de configuration n'est **pas** mis à jour, ainsi les modifications très récentes apportées à la configuration de l'élément/règle de découverte ne seront pas récupérées. Par conséquent, il n'est pas non plus possible de rechercher une nouvelle valeur pour un élément/une règle en cours de création ou qui vient d'être créée ; utilisez l'option *Test* lors de la configuration d'un élément pour cela. :::

en-us	#### Overview  Configuring a map in Zabbix requires that you first create a map by defining its general parameters and then you start filling the actual map with elements and their links.  You can populate the map with elements that are a host, a host group, a trigger, an image, or another map.  Icons are used to represent map elements. You can define the information that will be displayed with the icons and set that recent problems are displayed in a special way. You can link the icons and define information to be displayed on the links.  You can add custom URLs to be accessible by clicking on the icons. Thus you may link a host icon to host properties or a map icon to another map.  Maps are managed in *Monitoring* → *[Maps](/manual/web_interface/frontend_sections/monitoring/maps)*, where they can be configured, managed and viewed. In the monitoring view, you can click on the icons and take advantage of the links to some scripts and URLs.  Network maps are based on vector graphics (SVG) since Zabbix 3.4.
fr	 #### Aperçu  La configuration d'une carte dans Zabbix nécessite que vous créiez d'abord une carte en définissant ses paramètres généraux, puis que vous commenciez à remplir la carte réelle avec des éléments et leurs liens.  Vous pouvez remplir la carte avec des éléments qui sont un hôte, un groupe d'hôtes, un déclencheur, une image ou une autre carte.  Les icônes sont utilisées pour représenter les éléments de la carte. Vous pouvez définir les informations qui seront affichées avec les icônes et définir que les problèmes récents sont affichés d'une manière particulière. Vous pouvez lier les icônes et définir les informations à afficher sur les liens.  Vous pouvez ajouter des URL personnalisées accessibles en cliquant sur les icônes. Ainsi, vous pouvez lier une icône d'hôte à des propriétés d'hôte ou une icône de carte à une autre carte.  Les cartes sont gérées dans *Surveillance* → *[Cartes](/manual/web_interface/frontend_sections/monitoring/maps)*, où elles peuvent être configurées, gérées et visualisées. Dans la vue de surveillance, vous pouvez cliquer sur les icônes et profiter des liens vers certains scripts et URL.  Les cartes réseau sont basées sur des graphiques vectoriels (SVG) depuis Zabbix 3.4.

en-us	#### Overview  Configuring a template requires that you first create a template by defining its general parameters and then you add entities (items, triggers, graphs, etc.) to it.
fr	#### Aperçu  La configuration d'un modèle nécessite que vous créiez d'abord un modèle en définissant ses paramètres généraux puis vous ajouterez des entités (éléments, déclencheurs, graphiques, etc.).

en-us	#### Overview  Custom graphs, as the name suggests, offer customization capabilities.  While simple graphs are good for viewing data of a single item, they do not offer configuration capabilities.  Thus, if you want to change graph style or the way lines are displayed or compare several items, for example, incoming and outgoing traffic in a single graph, you need a custom graph.  Custom graphs are configured manually.  They can be created for a host or several hosts or for a single template.
fr	#### Aperçu  Les graphiques personnalisés, comme leur nom l'indique, offrent des capacités de personnalisation.  Alors que les graphiques simples sont utiles pour visualiser les données d'un seul élément, ils n'offrent pas de capacités de configuration.  Ainsi, si vous souhaitez modifier le style de graphique ou la façon dont les lignes sont affichées ou comparer plusieurs éléments, par exemple, le trafic entrant et sortant dans un seul graphique, vous avez besoin d'un graphique personnalisé.  Les graphiques personnalisés sont configurés manuellement.  Ils peuvent être créés pour un ou plusieurs hôtes ou pour un seul modèle.

en-us	#### Overview  Data provided in Prometheus line format can be used for low-level discovery.  See [Prometheus checks](/manual/config/items/itemtypes/prometheus) for details how Prometheus data querying is implemented in Zabbix.
fr	#### Aperçu  Les données fournies au format de ligne Prometheus peuvent être utilisées pour la découverte de bas niveau.  Voir les [vérifications Prometheus](/manual/config/items/itemtypes/prometheus) pour plus de détails sur la façon dont l'interrogation des données Prometheus est implémentée dans Zabbix.

en-us	#### Overview  Debug mode may be used to diagnose performance problems with frontend pages.
fr	#### Aperçu  Le mode Debug peut être utilisé pour diagnostiquer les problèmes de performance de l'interface web.

en-us	#### Overview  Depending on user role permissions, the *User settings* section may contain the following pages:  -   *User profile* - for customizing certain Zabbix frontend features; -   *API tokens* - for managing API tokens assigned to the current user.  The list of available pages appears upon pressing on the ![](../../../assets/en/manual/web_interface/user_profile.png) user icon near the bottom of the Zabbix menu (not available for a guest user). It is also possible to switch between pages by using a title dropdown in the top left corner.  |   |   | |---|---| |![](../../../assets/en/manual/web_interface/user_menu.png){width="300"}|![](../../../assets/en/manual/web_interface/user_selector.png){width="300"}| |Third-level menu.|Title dropdown.|
fr	#### Aperçu  Selon les autorisations du rôle utilisateur, la section *Paramètres utilisateur* peut contenir les pages suivantes :  - *Profil utilisateur* - pour personnaliser certaines fonctionnalités de l'interface Zabbix ; - *Jetons API* - pour gérer les jetons API attribués à l'utilisateur actuel.  La liste des pages disponibles apparaît en appuyant sur l'icône utilisateur ![](../../../assets/en/manual/web_interface/user_profile.png) en bas du menu Zabbix (non disponible pour un utilisateur invité). Il est également possible de passer d'une page à l'autre en utilisant une liste déroulante de titres dans le coin supérieur gauche.  | | | |---|---| |![](../../../assets/en/manual/web_interface/user_menu.png){width="300"}|![](../../../assets/en/manual/web_interface/user_selector.png){width="300"}| |Menu de troisième niveau.|Liste déroulante du titre.|

en-us	#### Overview  Each pre-shared key (PSK) in Zabbix actually is a pair of:  -   non-secret PSK identity string, -   secret PSK string value.  PSK identity string is a non-empty UTF-8 string. For example, "PSK ID 001 Zabbix agentd". It is a unique name by which this specific PSK is referred to by Zabbix components. Do not put sensitive information in PSK identity string - it is transmitted over the network unencrypted.  PSK value is a hard to guess string of hexadecimal digits, for example, "e560cb0d918d26d31b4f642181f5f570ad89a390931102e5391d08327ba434e9".
fr	#### Aperçu  Chaque clé pré-partagée (PSK) de Zabbix est en fait une paire de :  - chaîne d'identité PSK non secrète, - valeur de chaîne PSK secrète.  La chaîne d'identité PSK est une chaîne UTF-8 non vide. Par exemple, "PSK ID 001 Zabbix agentd". C'est un nom unique par lequel ce composant PSK spécifique est désigné par les composants Zabbix. Ne placez pas d'informations sensibles dans la chaîne d'identité PSK - elles sont transmises non cryptées sur le réseau.  La valeur PSK est une chaîne de caractères hexadécimaux difficile à deviner, par exemple "e560cb0d918d26d31b4f642181f5f570ad89a390931102e5391d08327ba434e9".

en-us	#### Overview  Event correlation allows to correlate problem events to their resolution in a manner that is very precise and flexible.  Event correlation can be defined:  -   [on trigger level](/manual/config/event_correlation/trigger) - one     trigger may be used to relate separate problems to their solution -   [globally](/manual/config/event_correlation/global) - problems can     be correlated to their solution from a different trigger/polling     method using global correlation rules
fr	#### Aperçu  La corrélation d'événements permet de corréler les événements problématiques à leur résolution de manière très précise et flexible.  La corrélation des événements peut être définie :  -   [Au niveau du déclencheur](/fr/manual/config/event_correlation/trigger) - un déclencheur peut être utilisé pour relier des problèmes distincts à leur solution -   [Globalement](/fr/manual/config/event_correlation/global) - les problèmes peuvent être corrélés à leur solution à partir d'une autre méthode de déclenchement ou d'interrogation à l'aide de règles de corrélation globales

en-us	#### Overview  External check is a check executed by Zabbix server by [running a shell script](/manual/appendix/command_execution) or a binary. However, when hosts are monitored by a Zabbix proxy, the external checks are executed by the proxy.  External checks do not require any agent running on a host being monitored.  The syntax of the item key is:      script[<parameter1>,<parameter2>,...]  Where:  |ARGUMENT|DEFINITION| |--------|----------| |**script**|Name of a shell script or a binary.| |**parameter(s)**|Optional command line parameters.|  If you don't want to pass any parameters to the script you may use:      script[] or     script  Zabbix server will look in the directory defined as the location for external scripts (parameter 'ExternalScripts' in [Zabbix server configuration file](/manual/appendix/config/zabbix_server)) and execute the command. The command will be executed as the user Zabbix server runs as, so any access permissions or environment variables should be handled in a wrapper script, if necessary, and permissions on the command should allow that user to execute it. Only commands in the specified directory are available for execution.  ::: notewarning Do not overuse external checks! As each script requires starting a fork process by Zabbix server, running many scripts can decrease Zabbix performance a lot. :::
fr	#### Aperçu  La vérification externe est une vérification exécutée par le serveur Zabbix en [exécutant un script shell](/fr/manual/appendix/command_execution) ou un binaire. Cependant, lorsque les hôtes sont supervisés par un proxy Zabbix, les vérifications externes sont exécutés par le proxy.  Les contrôles externes ne nécessitent aucun agent exécuté sur un hôte surveillé.  La syntaxe de la clé d’élément est :      script[<parameter1>,<parameter2>,...]  Où :  |ARGUMENT|DEFINITION| |--------|----------| |**script**|Nom d'un script shell ou d'un binaire.| |**paramètre(s)**|Paramètres de ligne de commande facultatifs.|  Si vous ne voulez pas passer de paramètres au script, vous pouvez utiliser :      script[] or     script  Le serveur Zabbix recherche dans le répertoire défini l'emplacement des scripts externes (paramètre 'ExternalScripts' dans le [fichier de configuration du serveur Zabbix](/fr/manual/appendix/config/zabbix_server)) et exécute la commande. La commande sera exécutée en tant qu’utilisateur du serveur Zabbix, donc toutes les autorisations d'accès ou les variables d'environnement doivent être traitées dans un script wrapper, si nécessaire, et les permissions sur la commande devraient permettre à cet utilisateur de l'exécuter. Seules les commandes du répertoire spécifié sont disponibles pour l'exécution.  ::: notewarning Ne pas abuser des contrôles externes ! Comme chaque script nécessite le démarrage d'un processus forké par le serveur Zabbix, l'exécution de nombreux scripts peut réduire considérablement les performances de Zabbix. :::

en-us	#### Overview  For an easy access to Zabbix from anywhere and from any platform, the web-based interface is provided.  ::: noteclassic If using more than one frontend instance make sure that the locales and libraries (LDAP, SAML etc.) are installed and configured identically for all frontends. :::
fr	#### Aperçu  Pour un accès facile à Zabbix depuis n'importe où et depuis n'importe quelle plate-forme, une interface Web est fournie.  ::: noteclassic Si vous utilisez plus d'une instance frontale, assurez-vous que les paramètres régionaux et les bibliothèques (LDAP, SAML, etc.) sont installés et configurés de manière identique pour tous les frontends. :::

en-us	#### Overview  Geomap widget displays hosts as markers on a geographical map using open-source JavaScript interactive maps library Leaflet.  ::: noteclassic  Zabbix offers multiple predefined map tile service providers and an option to add a custom tile service provider or even host tiles themselves (configurable in the *Administration → General → Geographical maps* [menu section](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/general#geographical_maps)).  :::
fr	#### Aperçu  Le widget Geocarte affiche les hôtes sous forme de marqueurs sur une carte géographique à l'aide de la bibliothèque de cartes interactives JavaScript open source Leaflet.  ::: noteclassic Zabbix propose plusieurs fournisseurs de services de tuiles de carte prédéfinis et une option pour ajouter un fournisseur de services de tuiles personnalisé ou même héberger les tuiles elles-mêmes (configurable dans la section *Administration → Général → Cartes géographiques* [menu section](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/general#geographical_maps)) :::

en-us	#### Overview  Global event correlation allows to reach out over all metrics monitored by Zabbix and create correlations.  It is possible to correlate events created by completely different triggers and apply the same operations to them all. By creating intelligent correlation rules it is actually possible to save yourself from thousands of repetitive notifications and focus on root causes of a problem!  Global event correlation is a powerful mechanism, which allows you to untie yourself from one-trigger based problem and resolution logic. So far, a single problem event was created by one trigger and we were dependent on that same trigger for the problem resolution. We could not resolve a problem created by one trigger with another trigger. But with event correlation based on event tagging, we can.  For example, a log trigger may report application problems, while a polling trigger may report the application to be up and running. Taking advantage of event tags you can tag the log trigger as *Status: Down* while tag the polling trigger as *Status: Up*. Then, in a global correlation rule you can relate these triggers and assign an appropriate operation to this correlation such as closing the old events.  In another use, global correlation can identify similar triggers and apply the same operation to them. What if we could get only one problem report per network port problem? No need to report them all. That is also possible with global event correlation.  Global event correlation is configured in **correlation rules**. A correlation rule defines how the new problem events are paired with existing problem events and what to do in case of a match (close the new event, close matched old events by generating corresponding OK events). If a problem is closed by global correlation, it is reported in the *Info* column of *Monitoring* → *Problems*.  Configuring global correlation rules is available to Super Admin level users only.  ::: noteimportant Event correlation must be configured very carefully, as it can negatively affect event processing performance or, if misconfigured, close more events than was intended (in the worst case even all problem events could be closed). :::  To configure global correlation **safely**, observe the following important tips:  -   Reduce the correlation scope. Always set a unique tag for the new     event that is paired with old events and use the *New event tag*     correlation condition; -   Add a condition based on the old event when using the *Close old     event* operation (or else all existing problems could be closed); -   Avoid using common tag names that may end up being used by different     correlation configurations; -   Keep the number of correlation rules limited to the ones you really     need.  See also: [known issues](/manual/installation/known_issues#global_event_correlation).
fr	 #### Aperçu  La corrélation globale des événements permet d'atteindre toutes les métriques surveillées par Zabbix et de créer des corrélations.  Il est possible de corréler des événements créés par des déclencheurs complètement différents et de leur appliquer les mêmes opérations à tous. En créant des règles de corrélation intelligentes, il est en fait possible de s'épargner des milliers de notifications répétitives et de se concentrer sur les causes profondes d'un problème !  La corrélation globale des événements est un mécanisme puissant qui vous permet de vous détacher d'un problème basé sur un déclencheur et d'une logique de résolution. Jusqu'à présent, un seul événement de problème était créé par un déclencheur et nous dépendions de ce même déclencheur pour la résolution du problème. Nous ne pouvions pas résoudre un problème créé par un déclencheur avec un autre déclencheur. Mais avec la corrélation d'événements basée sur le balisage d'événements, c'est possible.  Par exemple, un déclencheur de journal peut signaler des problèmes d'application, tandis qu'un déclencheur d'interrogation peut signaler que l'application est opérationnelle. En tirant parti des tags d'événement, vous pouvez tagger le déclencheur de journal en tant que *Status : Down* tout en étiquetant le déclencheur d'interrogation en tant que *Status : Up*. Ensuite, dans une règle de corrélation globale, vous pouvez relier ces déclencheurs et affecter une opération appropriée à cette corrélation, telle que la fermeture des anciens événements.  Dans une autre utilisation, la corrélation globale peut identifier des déclencheurs similaires et leur appliquer la même opération. Et si nous pouvions obtenir un seul rapport de problème par problème de port réseau ? Inutile de tous les déclarer. Cela est également possible avec la corrélation globale des événements.  La corrélation globale des événements est configurée dans les **règles de corrélation**. Une règle de corrélation définit la manière dont les nouveaux événements problématiques sont appariés avec les événements problématiques existants et ce qu'il faut faire en cas de correspondance (fermer le nouvel événement, fermer les anciens événements correspondants en générant des événements OK correspondants). Si un problème est clos par corrélation globale, il est signalé dans la colonne *Info* de *Surveillance* → *Problèmes*.  La configuration des règles de corrélation globales est disponible uniquement pour les utilisateurs de niveau super administrateur.  ::: noteimportant La corrélation d'événements doit être configurée très soigneusement, car elle peut affecter négativement les performances de traitement des événements ou, si elle est mal configurée, fermer plus d'événements que prévu (dans le pire des cas, même tous les événements problématiques pourraient être fermés). :::  Pour configurer la corrélation globale **en toute sécurité**, suivez les conseils importants suivants :  -   Réduisez la portée de la corrélation. Définissez toujours une balise unique pour le nouvel événement associé aux anciens événements et utilisez la condition de corrélation *Nouvelle balise d'événement* ; -   Ajoutez une condition basée sur l'ancien événement lors de l'utilisation de l'opération *Fermer l'ancien événement* (sinon tous les problèmes existants pourraient être fermés) ; -   Évitez d'utiliser des noms de tag communs susceptibles d'être utilisés par différentes configurations de corrélation ; -   Limitez le nombre de règles de corrélation à celles dont vous avez vraiment besoin.  Voir aussi : [problèmes connus](/manual/installation/known_issues#global_event_correlation).

en-us	#### Overview  Global notifications are a way of displaying issues that are currently happening right on the screen you're at in Zabbix frontend.  Without global notifications, working in some other location than *Problems* or the *Dashboard* would not show any information regarding issues that are currently happening. Global notifications will display this information regardless of where you are.  Global notifications involve both showing a message and [playing a sound](sound).  ::: noteimportant The auto play of sounds may be disabled in recent browser versions by default. In this case, you need to change this setting manually. :::
fr	#### Aperçu  Les notifications globales sont un moyen d’afficher les problèmes qui se produisent actuellement directement sur l’écran dans lequel vous vous trouvez dans l’interface Zabbix.  Sans notifications globales, travailler dans des emplacements autres que *Problèmes* ou les *Tableau de bord* ne montrerait aucune information concernant les problèmes en cours. Les notifications globales afficheront ces informations quel que soit l'endroit où vous vous trouvez.  Les notifications globales impliquent à la fois l'affichage d'un message et [jouer un son](sound).

en-us	#### Overview  Having to use some large numbers, for example '86400' to represent the number of seconds in one day, is both difficult and error-prone. This is why you can use some appropriate unit symbols (or suffixes) to simplify Zabbix trigger expressions and item keys.  Instead of '86400' for the number of seconds you can simply enter '1d'. Suffixes function as multipliers.
fr	#### Aperçu  Devoir utiliser des nombres élevés, par exemple '86400' pour représenter le nombre de secondes dans un jour, est à la fois difficile et source d'erreurs. C'est pourquoi vous pouvez utiliser des symboles d'unités appropriés (ou des suffixes) pour simplifier les expressions de déclencheur Zabbix et les clés d'élément.  Au lieu de '86400' pour le nombre de secondes, vous pouvez simplement entrer '1d'. Les suffixes fonctionnent comme des multiplicateurs.

en-us	### Overview  High availability (HA) is typically required in critical infrastructures  that can afford virtually no downtime. So for any service that  may fail there must be a failover option in place to take over should the current service fail.  Zabbix offers a **native** high-availability solution that is easy to  set up and does not require any previous HA expertise. Native Zabbix HA  may be useful for an extra layer of protection against software/hardware  failures of Zabbix server or to have less downtime due to maintenance.  In the Zabbix high availability mode multiple Zabbix servers are run as  nodes in a cluster. While one Zabbix server in the cluster is active,  others are on standby, ready to take over if necessary.  ![](../../../../assets/en/manual/config/zabbix_ha.png)  Switching to Zabbix HA is non-committal. You may switch back to standalone  operation at any point.  See also: [Implementation details](#implementation-details)
fr	### Aperçu  La haute disponibilité (HA) est généralement requise dans les infrastructures critiques qui ne peuvent se permettre pratiquement aucun temps d'arrêt. Ainsi, pour tout service susceptible d'être en erreur, une option de basculement doit être en place pour prendre le relais en cas d'échec du service actuel.  Zabbix propose une solution haute disponibilité **native** facile à configurer et ne nécessitant aucune expertise préalable en HA. Zabbix HA natif peut être utile pour une couche supplémentaire de protection contre les pannes logicielles/matérielles du serveur Zabbix ou pour avoir moins de temps d'arrêt en raison de la maintenance.  En mode haute disponibilité Zabbix, plusieurs serveurs Zabbix sont exécutés en tant que nœuds dans un cluster. Pendant qu'un serveur Zabbix du cluster est actif, d'autres sont en veille, prêts à prendre le relais si nécessaire.  ![](../../../../assets/en/manual/config/zabbix_ha.png)  Le passage à Zabbix HA est sans engagement. Vous pouvez revenir à un fonctionnement autonome à tout moment.  Voir aussi : [Détails de la mise en œuvre](#implementation-details)

en-us	#### Overview  History and trends are the two ways of storing collected data in Zabbix.  Whereas history keeps each collected value, trends keep averaged information on hourly basis and therefore are less resource-hungry.
fr	#### Aperçu  L'historique et les tendances sont les deux manières de stocker les données collectées dans Zabbix.  Alors que l'historique conserve chaque valeur collectée, les tendances conservent des informations moyennes sur une base horaire et sont donc moins gourmandes en ressources.

en-us	#### Overview  Host dashboards look similar to [global dashboards](/manual/web_interface/frontend_sections/monitoring/dashboard), however, host dashboards display data about the host only. Host dashboards have no owner.  Host dashboards are configured on the [template](/manual/config/templates/template#adding_dashboards) level and then are generated for a host, once the template is linked to the host. Widgets of host dashboards can only be copied to host dashboards of the same template. Widgets from global dashboards cannot be copied onto host dashboards.  Host dashboards *cannot* be configured or directly accessed in the *Monitoring* → *[Dashboard](/manual/web_interface/frontend_sections/monitoring/dashboard)* section, which is reserved for global dashboards. The ways to access host dashboards are listed below in this section.  ![](../../../../assets/en/manual/config/visualization/host_dashboards.png){width="600"}  When viewing host dashboards you may switch between the configured dashboards using the dropdown in the upper right corner. To switch to *Monitoring→Hosts* section, click *All hosts* navigation link below the dashboard name in the upper left corner.  Widgets of the host dashboards cannot be edited.  Note that host dashboards used to be host screens before Zabbix 5.2. When importing an older template containing screens, the screen import will be ignored.
fr	 #### Aperçu  Les tableaux de bord d'hôte ressemblent aux [tableaux de bord globaux](/manual/web_interface/frontend_sections/monitoring/dashboard), cependant, les tableaux de bord d'hôte affichent uniquement des données sur l'hôte. Les tableaux de bord d'hôte n'ont pas de propriétaire.  Les tableaux de bord d'hôte sont configurés au niveau du [modèle](/manual/config/templates/template#adding_dashboards) puis sont générés pour un hôte, une fois le modèle lié à l'hôte. Les widgets des tableaux de bord hôtes ne peuvent être copiés que dans les tableaux de bord hôtes du même modèle. Les widgets des tableaux de bord globaux ne peuvent pas être copiés sur les tableaux de bord hôtes.  Les tableaux de bord hôtes *ne peuvent pas* être configurés ou directement accessibles dans la section *Surveillance* → *[Tableaux de bord](/manual/web_interface/frontend_sections/monitoring/dashboard)*, qui est réservée aux tableaux de bord globaux. Les moyens d'accéder aux tableaux de bord de l'hôte sont répertoriés ci-dessous dans cette section.  ![](../../../../assets/en/manual/config/visualization/host_dashboards.png){width="600"}  Lors de l'affichage des tableaux de bord de l'hôte, vous pouvez basculer entre les tableaux de bord configurés à l'aide de la liste déroulante dans le coin supérieur droit. Pour passer à la section *Surveillance→Hôtes*, cliquez sur le lien de navigation *Tous les hôtes* sous le nom du tableau de bord dans le coin supérieur gauche.  Les widgets des tableaux de bord hôtes ne peuvent pas être modifiés.  Notez que les tableaux de bord hôtes étaient des écrans hôtes avant Zabbix 5.2. Lors de l'importation d'un ancien modèle contenant des écrans, l'importation d'écran sera ignorée.

en-us	#### Overview  Host graphs can be accessed from *Monitoring → Hosts* by clicking on Graphs for the respective host.  Any [custom graph](/manual/config/visualization/graphs/custom) that has been configured for the host can be displayed, as well as any simple graph.  ![](../../../../../../assets/en/manual/web_interface/graphs.png){width="600"}  Graphs are sorted by:  -   graph name (custom graphs) -   item name (simple graphs)  Graphs for disabled hosts are also accessible.
fr	#### Aperçu  Les graphiques d'hôte sont accessibles depuis *Surveillance → Hôtes* en cliquant sur Graphiques pour l'hôte respectif.  Tout [graphique personnalisé](/manual/config/visualization/graphs/custom) qui a été configuré pour l'hôte peut être affiché, ainsi que tout graphique simple.  ![](../../../../../../assets/en/manual/web_interface/graphs.png){width="600"}  Les graphiques sont triés par :  -   nom du graphique (graphiques personnalisés) -   nom de l'élément (graphiques simples)  Les graphiques pour les hôtes désactivés sont également accessibles.

en-us	#### Overview  Hosts are [exported](/manual/xml_export_import) with many related objects and object relations.  Host export contains:  -   linked host groups -   host data -   template linkage -   host group linkage -   host interfaces -   directly linked items -   directly linked triggers -   directly linked graphs -   directly linked discovery rules with all prototypes -   directly linked web scenarios -   host macros -   host inventory data -   value maps
fr	#### Aperçu  Les hôtes sont [exportés](/manual/xml_export_import) avec de nombreux objets et relations d'objets associés.  L'exportation d'hôte contient :  - les groupes d'hôtes liés - les données de l'hôte - les liens vers les modèles - les liens avec les groupes d'hôtes - les interfaces hôtes - les éléments directement liés - les déclencheurs directement liés - les graphiques directement liés - les règles de découverte directement liées à tous les prototypes - les scénarios Web directement liés - les macros d'hôte - les données d'inventaire d'hôte - les tables de correspondance de valeurs

en-us	#### Overview  Host [web scenario](/manual/web_monitoring) information can be accessed from *Monitoring → Hosts* by clicking on Web for the respective host.  ![](../../../../../../assets/en/manual/web_interface/web_monitoring.png){width="600"}  Data of disabled hosts is also accessible. The name of a disabled host is listed in red.  The maximum number of scenarios displayed per page depends on the *Rows per page* user profile [setting](/manual/web_interface/user_profile#configuration).  By default, only values that fall within the last 24 hours are displayed. This limit has been introduced with the aim of improving initial loading times for large pages of latest data. You can extend this time period by changing the value of *Max history display period* parameter in the *[Administration→General](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/general#gui)* menu section.  The scenario name is link to more detailed statistics about it:  ![](../../../../../../assets/en/manual/web_monitoring/scenario_details2.png){width="600"}
fr	 #### Aperçu  Les informations sur le [scénario Web](/manual/web_monitoring) d'un hôte sont accessibles depuis *Surveillance → Hôtes* en cliquant sur Web pour l'hôte respectif.  ![](../../../../../../assets/en/manual/web_interface/web_monitoring.png){width="600"}  Les données des hôtes désactivés sont également accessibles. Le nom d'un hôte désactivé est répertorié en rouge.  Le nombre maximum de scénarios affichés par page dépend du [paramètre]*Lignes par page*(/manual/web_interface/user_profile#configuration)  du profil utilisateur.  Par défaut, seules les valeurs qui se révèlent dans les dernières 24 heures sont affichées. Cette limite a été introduite avec la volonté d'améliorer les temps de chargement initial pour les grandes pages de données les plus récentes. Vous pouvez prolonger cette période en modifiant la valeur du paramètre *Période d'affichage maximale de l'historique* dans section de menu *[Administration → Général](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/general#gui)*.  Le nom du scénario est un lien vers des statistiques plus détaillé à son sujet :  ![](../../../../../../assets/en/manual/web_monitoring/scenario_details2.png){width="600"}

en-us	#### Overview  If [installed](/manual/installation/install_from_packages/debian_ubuntu#java_gateway_installation) from Debian/Ubuntu packages, the following information will help you in setting up Zabbix [Java gateway](/manual/concepts/java).
fr	#### Aperçu  Si elle est [installée](/fr/manual/installation/install_from_packages/debian_ubuntu#java_gateway_installation) depuis les packages Debian/Ubuntu, les informations suivantes vous aideront à configurer la [Passerelle Java](/fr/manual/concepts/java) de Zabbix.

en-us	#### Overview  If [installed](/manual/installation/install_from_packages/rhel#java_gateway_installation) from RHEL packages, the following information will help you in setting up Zabbix [Java gateway](/manual/concepts/java).
fr	#### Aperçu  Si elles sont [installées](/manual/installation/install_from_packages/rhel#installation-de-la-passerelle-java) depuis les paquets RHEL, les informations suivantes vous aideront à configurer la [Passerelle Java](/manual/concepts/java) de Zabbix.

en-us	#### Overview  If [installed](/manual/installation/install_from_packages/rhel#java_gateway_installation) from RHEL packages, the following information will help you in setting up Zabbix [Java gateway](/manual/concepts/java).
fr	#### Aperçu  Si elle est [installée](/fr/manual/installation/install_from_packages/rhel#java_gateway_installation) depuis les packages RHEL, les informations suivantes vous aideront à configurer la [Passerelle Java](/fr/manual/concepts/java) de Zabbix.

en-us	#### Overview  If [installed](/manual/installation/install#installing_java_gateway) from sources, the following information will help you in setting up Zabbix [Java gateway](/manual/concepts/java).
fr	#### Aperçu  Si elle est [installée](/fr/manual/installation/install#installation_de_la_passerelle_java) depuis les sources, les informations suivantes vous aideront à configurer la [Passerelle Java](/fr/manual/concepts/java) de Zabbix.

en-us	#### Overview  If you are not satisfied with existing media types for sending alerts there is an alternative way to do that. You can create a script that will handle the notification your way.  Alert scripts are executed on Zabbix server. These scripts are located in the directory defined in the server [configuration file](/manual/appendix/config/zabbix_server) **AlertScriptsPath** variable.  Here is an example alert script:  ``` {.bash} #!/bin/bash  to=$1 subject=$2 body=$3  cat <<EOF | mail -s "$subject" "$to" $body EOF ```  ::: noteimportant Starting from version 3.4 Zabbix checks for the exit code of the executed commands and scripts. Any exit code which is different from **0** is considered as a [command execution](/manual/appendix/command_execution) error. In such case Zabbix will try to repeat failed execution. :::  Environment variables are not preserved or created for the script, so they should be handled explicitly.
fr	 #### Aperçu  Si vous n'êtes pas satisfait des types de médias existants pour l'envoi d'alertes, il existe une autre façon de le faire. Vous pouvez créer un script qui gérera la notification à votre façon.  Les scripts d'alerte sont exécutés sur le serveur Zabbix. Ces scripts sont situés dans le répertoire défini dans la variable **AlertScriptsPath** du [fichier de configuration](/manual/appendix/config/zabbix_server) serveur.  Voici un exemple de script d'alerte :  ``` {.bash} #!/bin/bash  to=$1 subject=$2 body=$3  cat <<EOF | mail -s "$subject" "$to" $body EOF ```  ::: noteimportant À partir de la version 3.4, Zabbix vérifie le code de sortie des commandes et des scripts exécutés. Tout code de sortie différent de **0** est considéré comme une erreur d'[exécution de commande](/manual/appendix/command_execution). Dans ce cas, Zabbix essaiera de répéter l'exécution en échec. :::  Les variables d'environnement ne sont pas conservées ou créées pour le script, elles doivent donc être gérées explicitement.

en-us	#### Overview  If you have a network to look after, you may want to have an overview of your infrastructure somewhere. For that purpose, you can create maps in Zabbix - of networks and of anything you like.  All users can create network maps. The maps can be public (available to all users) or private (available to selected users).  Proceed to [configuring a network map](/manual/config/visualization/maps/map).
fr	#### Aperçu  Si vous avez un réseau à gérer, vous voudrez peut-être avoir une vue d'ensemble de votre infrastructure quelque part. À cette fin, vous pouvez créer des cartes dans Zabbix - des réseaux et de tout ce que vous voulez.  Tous les utilisateurs peuvent créer des cartes réseau. Les cartes peuvent être publiques (disponibles pour tous les utilisateurs) ou privées (disponibles pour certains utilisateurs).  Passez à [configurer une carte réseau](/manual/config/visualization/maps/map).

en-us	#### Overview  If you want some operations taking place as a result of events (for example, notifications sent), you need to configure actions.  Actions can be defined in response to events of all supported types:  -   Trigger actions - for events when trigger status changes from *OK*     to *PROBLEM* and back -   Service actions - for events when service status changes from *OK*     to *PROBLEM* and back -   Discovery actions - for events when network discovery takes place -   Autoregistration actions - for events when new active agents     auto-register (or host metadata changes for registered ones) -   Internal actions - for events when items become unsupported or     triggers go into an unknown state
fr	#### Aperçu  Si vous souhaitez que certaines opérations se déroulent à la suite d'événements (par exemple, des notifications envoyées), vous devez configurer des actions.  Des actions peuvent être définies en réponse à des événements de tous les types pris en charge :  -   Actions de déclencheur - pour les événements lorsque l'état du déclencheur passe de *OK* à *PROBLÈME* et inversement -   Actions de service - pour les événements lorsque l'état du service passe de *OK* à *PROBLÈME* et inversement -   Actions de découverte - pour les événements lors de la découverte du réseau -   Actions d'enregistrement automatique - pour les événements lorsque de nouveaux agents actifs s'enregistrent automatiquement (ou modifient les métadonnées de l'hôte pour ceux qui sont enregistrés) -   Actions internes - pour les événements lorsque les éléments ne sont plus pris en charge ou que les déclencheurs passent dans un état inconnu

en-us	#### Overview  In a similar way as [file systems](/manual/discovery/low_level_discovery#configuring_low-level_discovery) are discovered, it is possible to also discover Windows services.
fr	#### Aperçu  De la même manière que les [systèmes de fichiers](/manual/discovery/low_level_discovery#configuration-de-la-decouverte-de-bas-niveau) sont découverts, il est également possible de découvrir les services Windows.

en-us	#### Overview  In message subjects and message text you can use macros for more efficient problem reporting.  In addition to a number of built-in macros, [user macros](/manual/config/macros/user_macros) and [expression macros](/manual/config/macros/expression_macros) are also supported. A [full list of macros](/manual/appendix/macros/supported_by_location) supported by Zabbix is available.
fr	 #### Aperçu  Dans les objets et le texte des messages, vous pouvez utiliser des macros pour un signalement plus efficace des problèmes.  Outre un certain nombre de macros intégrées, les [macros utilisateur](/manual/config/macros/user_macros) et les [macros d'expression](/manual/config/macros/expression_macros) sont également prises en charge. Une [liste complète des macros](/manual/appendix/macros/supported_by_location) prises en charge par Zabbix est disponible.

en-us	#### Overview  In *Monitoring → Problems* you can see what problems you currently have. Problems are those triggers that are in the "Problem" state.  ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/problems.png){width="600"}  |Column|Description| |--|-----------| |*Time*|Problem start time is displayed.| |*Severity*|Problem severity is displayed.<br>Problem severity is originally based on the severity of the underlying problem trigger, however, after the event has happened it can be updated using the *Update problem* [screen](/manual/acknowledges#updating_problems). Color of the problem severity is used as cell background during problem time.| |*Recovery time*|Problem resolution time is displayed.| |*Status*|Problem status is displayed:<br>**Problem** - unresolved problem<br>**Resolved** - recently resolved problem. You can hide recently resolved problems using the filter.<br>New and recently resolved problems blink for 2 minutes. Resolved problems are displayed for 5 minutes in total. Both of these values are configurable in *Administration* → *General* → *[Trigger displaying options](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/general#trigger_displaying_options)*.| |*Info*|A green information icon is displayed if a problem is closed by global correlation or manually when updating the problem. Rolling a mouse over the icon will display more details:<br>![info.png](../../../../../assets/en/manual/web_interface/info.png)<br>The following icon is displayed if a suppressed problem is being shown (see *Show suppressed problems* option in the filter). Rolling a mouse over the icon will display more details:<br>![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/info_suppressed2.png)| |*Host*|Problem host is displayed.| |*Problem*|Problem name is displayed.<br>Problem name is based on the name of the underlying problem trigger.<br>Macros in the trigger name are resolved at the time of the problem happening and the resolved values do not update any more.<br>*Note* that it is possible to append the problem name with [operational data](#operational_data_of_problems) showing some latest item values.<br>Clicking on the problem name brings up the [event menu](#event_menu).<br>Hovering on the ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/item_description_icon.png) icon after the problem name will bring up the trigger description (for those problems that have it).| |*Operational data*|[Operational data](#operational_data_of_problems) are displayed containing latest item values.<br>Operational data can be a combination of text and item value macros if configured on a trigger level. If no operational data is configured on a trigger level, the latest values of all items from the expression are displayed.<br>This column is only displayed if *Separately* is selected for *Show operational data* in the filter.| |*Duration*|Problem duration is displayed.<br>See also: [Negative problem duration](#negative_problem_duration)| |*Ack*|The acknowledgment status of the problem is displayed:<br>**Yes** - green text indicating that the problem is acknowledged. A problem is considered to be acknowledged if all events for it are acknowledged.<br>**No** - a red link indicating unacknowledged events.<br>If you click on the link you will be taken to the [problem update](/manual/acknowledges#updating_problems) screen where various actions can be taken on the problem, including commenting and acknowledging the problem.| |*Actions*|History of activities about the problem is displayed using symbolic icons:<br>![icon\_comment.png](../../../../../assets/en/manual/web_interface/frontend_sections/monitoring/icon_comment.png) - comments have been made. The number of comments is also displayed.<br>![icon\_sev\_up1.png](../../../../../assets/en/manual/web_interface/frontend_sections/monitoring/icon_sev_up1.png) - problem severity has been increased (e.g. Information → Warning)<br>![icon\_sev\_down1.png](../../../../../assets/en/manual/web_interface/frontend_sections/monitoring/icon_sev_down1.png) - problem severity has been decreased (e.g. Warning → Information)<br>![icon\_severity\_back.png](../../../../../assets/en/manual/web_interface/frontend_sections/monitoring/icon_severity_back.png) - problem severity has been changed, but returned to the original level (e.g. Warning → Information → Warning)<br>![icon\_actions.png](../../../../../assets/en/manual/web_interface/frontend_sections/monitoring/icon_actions.png) - actions have been taken. The number of actions is also displayed.<br>![icon\_actions\_progress1.png](../../../../../assets/en/manual/web_interface/frontend_sections/monitoring/icon_actions_progress1.png) - actions have been taken, at least one is in progress. The number of actions is also displayed.<br>![icon\_actions\_failed.png](../../../../../assets/en/manual/web_interface/frontend_sections/monitoring/icon_actions_failed.png) - actions have been taken, at least one has failed. The number of actions is also displayed.<br>When rolling the mouse over the icons, popups with details about the activity are displayed. See [viewing details](#Viewing_details) to learn more about icons used in the popup for actions taken.| |*Tags*|[Tags](/manual/config/tagging) are displayed (if any).<br>In addition, tags from an external ticketing system may also be displayed (see the *Process tags* option when configuring [webhooks](/manual/config/notifications/media/webhook)).|
fr	 #### Aperçu  Dans *Surveillance → Problèmes*, vous pouvez voir les problèmes que vous rencontrez actuellement. Les problèmes sont les déclencheurs qui sont dans l'état "Problème".  ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/problems.png){width="600"}  |Colonne|Description| |--|-----------| |*Temps*|L'heure de début du problème est affichée.| |*Sévérité*|La sévérité du problème est affichée.<br>La sévérité du problème est initialement basée sur la sévérité du déclencheur de problème sous-jacent, cependant, une fois que l'événement s'est produit, il peut être mis à jour à l'aide de l'[écran](/manual/acknowledges#updating_problems) *Mise à jour du problème*. La couleur de la gravité du problème est utilisée comme arrière-plan de la cellule pendant la période du problème.| |*Moment de la récupération*|Le temps de résolution du problème est affiché.| |*État*|L'état du problème est affiché :<br>**Problème** - problème non résolu<br>**Résolu** - problème récemment résolu. Vous pouvez masquer les problèmes récemment résolus à l'aide du filtre.<br>Les problèmes nouveaux et récemment résolus clignotent pendant 2 minutes. Les problèmes résolus sont affichés pendant 5 minutes au total. Ces deux valeurs sont configurables dans *Administration* → *Général* → *[Option d'affichage des déclencheurs](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/general#trigger_displaying_options)*.| |*Info*|Une icône d'information verte s'affiche si un problème est fermé par corrélation globale ou manuellement lors de la mise à jour du problème. Passez la souris sur l'icône pour afficher plus de détails :<br>![info.png](../../../../../assets/en/manual/web_interface/info.png)<br>L'icône suivante s'affiche si un problème supprimé est affiché (voir l'option *Afficher les problèmes supprimés* dans le filtre). Passez la souris sur l'icône pour afficher plus de détails :<br>![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/info_suppressed2.png)| |*Hôte*|L'hôte problématique est affiché.| |*Problème*|Le nom du problème est affiché.<br>Le nom du problème est basé sur le nom du déclencheur de problème sous-jacent.<br>Les macros dans le nom du déclencheur sont résolues au moment où le problème survient et les valeurs résolues ne sont pas mises à jour plus.<br>*Notez* qu'il est possible d'ajouter au nom du problème des [données opérationnelles](#operational_data_of_problems) affichant les dernières valeurs d'éléments.<br>Cliquer sur le nom du problème fait apparaître le [menu des événements](#event_menu).<br>Survoler l'icône ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/item_description_icon.png) après le nom du problème fera apparaître le déclencheur description (pour les problèmes qui l'ont).| |*Données opérationnelles*|[Les données opérationnelles](#operational_data_of_problems) sont affichées avec les dernières valeurs d'élément.<br>Les données opérationnelles peuvent être une combinaison de texte et de macros de valeur d'élément si elles sont configurées au niveau du déclencheur. Si aucune donnée opérationnelle n'est configurée au niveau du déclencheur, les dernières valeurs de tous les éléments de l'expression sont affichées.<br>Cette colonne s'affiche uniquement si *Séparément* est sélectionné pour *Afficher les données opérationnelles* dans le filtre.| |*Durée*|La durée du problème est affichée.<br>Voir aussi : [Durée négative du problème](#negative_problem_duration)| |*Acquitté*|L'état d'acquittement du problème s'affiche :<br>**Oui** - texte vert indiquant que le problème est acquitté. Un problème est considéré comme acquitté si tous les événements correspondants sont acquittés.<br>**Non** - un lien rouge indiquant les événements non acquittés.<br>Si vous cliquez sur le lien, vous serez redirigé vers la [mise à jour du problème](/manual/acknowledges#updating_problems) où diverses actions peuvent être effectuées sur le problème, y compris commenter et acquitter le problème.| |*Actions*|L'historique des activités concernant le problème est affiché à l'aide d'icônes symboliques :<br>![icon\_comment.png](../../../../../assets/en/manual/web_interface/frontend_sections/monitoring/icon_comment.png) - des commentaires ont été faits. Le nombre de commentaires est également affiché.<br>![icon\_sev\_up1.png](../../../../../assets/en/manual/web_interface/frontend_sections/monitoring/icon_sev_up1.png) - la sévérité du problème a été augmentée (par exemple, Information → Avertissement)<br>![icon\_sev\_down1.png](../../../../../assets/en/manual/web_interface/frontend_sections/monitoring/icon_sev_down1.png) - la sévérité du problème a été réduite (par exemple, Avertissement → Information)<br>![icon\_severity\_back.png](../../../../../assets/en/manual/web_interface/frontend_sections/monitoring/icon_severity_back.png) - la sévérité du problème a été modifiée, mais est revenue au niveau d'origine (par exemple, Avertissement → Information → Avertissement)<br>![icon\_actions.png](../../../../../assets/en/manual/web_interface/frontend_sections/monitoring/icon_actions.png) - des actions ont été entreprises. Le nombre d'actions est également affiché.<br>![icon\_actions\_progress1.png](../../../../../assets/en/manual/web_interface/frontend_sections/monitoring/icon_actions_progress1.png) - des actions ont été entreprises, au moins une est en cours. Le nombre d'actions est également affiché.<br>![icon\_actions\_failed.png](../../../../../assets/en/manual/web_interface/frontend_sections/monitoring/icon_actions_failed.png) - des actions ont été entreprises, au moins une a échoué. Le nombre d'actions est également affiché.<br>Lorsque vous passez la souris sur les icônes, des fenêtres contextuelles contenant des détails sur l'activité s'affichent. Voir l'[affichage des détails](#Viewing_details) pour en savoir plus sur les icônes utilisées dans la fenêtre contextuelle pour les actions entreprises.| |*Tags*|Les [tags](/manual/config/tagging) sont affichés (le cas échéant).<br>De plus, les tags d'un système de ticket externe peuvent également être affichées (voir l'option *Traiter les tags* lors de la configuration des [webhooks](/manual/config/notifications/media/webhook)).|

en-us	#### Overview  In order to provide monitoring for network devices such as switches and routers, we have created two so-called models: for the network device itself (its chassis basically) and for network interface.  Since Zabbix 3.4 templates for many families of network devices are provided. All templates cover (where possible to get these items from the device):  -   Chassis fault monitoring (power supplies, fans and temperature,     overall status) -   Chassis performance monitoring (CPU and memory items) -   Chassis inventory collection (serial numbers, model name, firmware     version) -   Network interface monitoring with IF-MIB and EtherLike-MIB     (interface status, interface traffic load, duplex status for     Ethernet)  These templates are available:  -   In new installations - in *Configuration* → *Templates*; -   If you are upgrading from previous versions, you can find these     templates in the `templates` directory of the downloaded latest     Zabbix version. While in *Configuration* → *Templates* you can     import them manually from this directory.  If you are importing the new out-of-the-box templates, you may want to also update the `@Network interfaces for discovery` global regular expression to:      Result is FALSE: ^Software Loopback Interface     Result is FALSE: ^(In)?[lL]oop[bB]ack[0-9._]*$     Result is FALSE: ^NULL[0-9.]*$     Result is FALSE: ^[lL]o[0-9.]*$     Result is FALSE: ^[sS]ystem$     Result is FALSE: ^Nu[0-9.]*$  to filter out loopbacks and null interfaces on most systems.
fr	#### Aperçu  Afin de surveiller les périphériques réseau tels que les commutateurs et les routeurs, nous avons créé deux modèles : le périphérique réseau lui-même (son châssis essentiellement) et l'interface réseau.  Depuis Zabbix 3.4, des modèles sont fournis pour de nombreuses familles de périphériques réseau. Tous les modèles couvrent (s'il est possible d'obtenir ces éléments de l'équipement) :  -   La supervision des pannes de châssis (blocs d'alimentation, ventilateurs et température, état général) -   La supervision des performances du châssis (éléments processeur et mémoire) -   La récupération de l'inventaire du châssis (numéro de série, nom du modèle, version du micrologiciel) -   La surveillance d'interfaces réseau avec IF-MIB et EtherLike-MIB (statut de l'interface, charge du trafic d'interface, statut duplex pour Ethernet)  Ces modèles sont disponibles :  -   Dans les nouvelles installations - dans *Configuration* → *Modèles* ; -   Si vous effectuez une mise à jour à partir de versions précédentes, vous pouvez trouver ces modèles dans le répertoire `templates` de la dernière version Zabbix téléchargée. Dans *Configuration* → *Modèles*, vous pouvez les importer manuellement à partir de ce répertoire.  Si vous importez les nouveaux modèles prêts à l'emploi, vous devriez également mettre à jour l'expression régulière globale `@Network interfaces for discovery` pour :      Result is FALSE: ^Software Loopback Interface     Result is FALSE: ^(In)?[lL]oop[bB]ack[0-9._]*$     Result is FALSE: ^NULL[0-9.]*$     Result is FALSE: ^[lL]o[0-9.]*$     Result is FALSE: ^[sS]ystem$     Result is FALSE: ^Nu[0-9.]*$  pour filtrer les loopbacks et les interfaces nulles sur la plupart des systèmes.

en-us	#### Overview  In order to use any other language than English in Zabbix web interface, its locale should be installed on the web server. Additionally, the PHP gettext extension is required for the translations to work.
fr	#### Aperçu  Pour utiliser une autre langue que l'anglais dans l'interface Web de Zabbix, ses paramètres régionaux doivent être installés sur le serveur Web. De plus, l'extension PHP gettext est requise pour que les traductions fonctionnent.

en-us	#### Overview  In *Reports → Availability report* you can see what proportion of time each trigger has been in problem/ok state. The percentage of time for each state is displayed.  Thus it is easy to determine the availability situation of various elements on your system.  ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/availability_host.png){width="600"}  From the drop-down in the upper right corner, you can choose the selection mode - whether to display triggers by hosts or by triggers belonging to a template.  ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/availability_trigger.png){width="600"}  The name of the trigger is a link to the latest events of that trigger.
fr	#### Aperçu  Dans *Rapports → Rapport de disponibilité*, vous pouvez voir la proportion de temps pendant laquelle chaque déclencheur a été en état de problème/ok. Le pourcentage de temps pour chaque état est affiché.  Ainsi, il est facile de déterminer la situation de disponibilité des différents éléments de votre système.  ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/availability_host.png){width="600"}  Dans la liste déroulante dans le coin supérieur droit, vous pouvez choisir le mode de sélection - que ce soit pour afficher les déclencheurs par hôtes ou par déclencheurs appartenant à un modèle.  ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/availability_trigger.png){width="600"}  Le nom du déclencheur est un lien vers les derniers événements de ce déclencheur.

en-us	#### Overview  In *Reports → System information* a summary of key Zabbix server and system data is displayed.  Note that in a high availability setup, it is possible to redirect the system information source (server instance) by editing the ui/conf/zabbix.conf.php file - uncomment and set $ZBX\_SERVER, $ZBX\_SERVER\_PORT to a server other than the one shown active.  With the high availability setup enabled, a separate block is displayed below the system stats with details of high availability nodes. This block is visible to Zabbix Super Admin users only.  *System information* is also available as a dashboard [widget](/manual/web_interface/frontend_sections/monitoring/dashboard/widgets).
fr	#### Aperçu  Dans *Rapports → Informations système*, un résumé des données clés du serveur Zabbix et du système est affiché.  Notez que dans une configuration à haute disponibilité, il est possible de rediriger la source d'informations système (instance de serveur) en éditant le fichier ui/conf/zabbix.conf.php - décommentez et définissez $ZBX\_SERVER, $ZBX\_SERVER\_PORT sur un serveur autre que celui affiché actif.  Lorsque la configuration de haute disponibilité est activée, un bloc séparé s'affiche sous les statistiques du système avec les détails des nœuds de haute disponibilité. Ce bloc est visible uniquement par les utilisateurs Zabbix Super Admin.  Les *Informations système* sont également disponibles sous forme de [widget](/manual/web_interface/frontend_sections/monitoring/dashboard/widgets) de tableau de bord.

en-us	#### Overview  In *Reports → Triggers top 100* you can see the triggers that have changed their state most often within the period of evaluation, sorted by the number of status changes.  ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/triggers_top.png){width="600"}  Both host and trigger column entries are links that offer some useful options:  -   for host - links to user-defined scripts, latest data, inventory,     graphs, and dashboards for the host -   for trigger - links to latest events, the trigger configuration     form, and a simple graph  **Using filter**  You may use the filter to display triggers by host group, host, or trigger severity. Specifying a parent host group implicitly selects all nested host groups. For better search performance, data is searched with macros unresolved.  The filter is located below the *100 busiest triggers* bar. It can be opened and collapsed by clicking on the *Filter* tab on the left.  **Time period selector**  The [time period selector](/manual/config/visualization/graphs/simple#time_period_selector) allows to select often required periods with one mouse click. The time period selector can be opened by clicking on the time period tab next to the filter.
fr	 #### Aperçu  Dans *Rapports → Top 100 des déclencheurs*, vous pouvez voir les déclencheurs qui ont changé d'état le plus souvent au cours de la période d'évaluation, triés par le nombre de changements d'état.  ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/triggers_top.png){width="600"}  Les entrées de colonne d'hôte et de déclencheur sont des liens qui offrent des options utiles :  -   pour l'hôte - liens vers les scripts définis par l'utilisateur, les dernières données, l'inventaire, les graphiques et les tableaux de bord pour l'hôte -   pour le déclencheur - liens vers les derniers événements, le formulaire de configuration du déclencheur et un graphique simple  **Utilisation du filtre**  Vous pouvez utiliser le filtre pour afficher les déclencheurs par groupe d'hôtes, hôte ou gravité du déclencheur. La spécification d'un groupe d'hôtes parent sélectionne implicitement tous les groupes d'hôtes imbriqués. Pour de meilleures performances de recherche, les données sont recherchées avec des macros non résolues.  Le filtre est situé sous la barre des *100 déclencheurs les plus actifs*. Il peut être ouvert et réduit en cliquant sur l'onglet *Filtre* à gauche.  **Sélecteur de période**  Le [sélecteur de période de temps](/manual/config/visualization/graphs/simple#time_period_selector) permet de sélectionner les périodes souvent requises en un clic de souris. Le sélecteur de période de temps peut être ouvert en cliquant sur l'onglet de période de temps à côté du filtre.

en-us	#### Overview  Internal checks allow to monitor the internal processes of Zabbix. In other words, you can monitor what goes on with Zabbix server or Zabbix proxy.  Internal checks are calculated:  -   on Zabbix server - if the host is monitored by server -   on Zabbix proxy - if the host is monitored by proxy  Internal checks are processed by server or proxy regardless of host maintenance status.  To use this item, choose the **Zabbix internal** item type.  ::: notetip Internal checks are processed by Zabbix pollers. :::
fr	#### Aperçu  Les contrôles internes permettent de surveiller les processus internes de Zabbix. En d'autres termes, vous pouvez surveiller ce qui se passe avec le serveur Zabbix ou le proxy Zabbix.  Les contrôles internes sont calculés :  -   sur le serveur Zabbix - si l'hôte est surveillé par le serveur -   sur le proxy Zabbix - si l'hôte est surveillé par le proxy  Les contrôles internes sont traités par le serveur ou le proxy, quel que soit l'hôte l'état de maintenance de l'hôte.  Pour utiliser cet élément, choisissez le type d'élément **Zabbix Interne**.  ::: notetip Les vérifications internes sont traitées par les pollers Zabbix. :::

en-us	#### Overview  In the action log widget, you can display details of action operations (notifications, remote commands). It replicates information from *Reports → Action log*.
fr	#### Aperçu  Dans le widget du journal des actions, vous pouvez afficher les détails des opérations d'action (notifications, commandes à distance). Il réplique les informations de *Rapports → Audit*.

en-us	#### Overview  In the *Administration → Media types* section users can configure and maintain media type information.  Media type information contains general instructions for using a medium as delivery channel for notifications. Specific details, such as the individual e-mail addresses to send a notification to are kept with individual users.  A listing of existing media types with their details is displayed.  ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/media_types.png){width="600"}  Displayed data:  |Column|Description| |--|--------| |*Name*|Name of the media type. Clicking on the name opens the media type [configuration form](/manual/config/notifications/media/email#configuration).| |*Type*|Type of the media (e-mail, SMS, etc) is displayed.| |*Status*|Media type status is displayed - *Enabled* or *Disabled*.<br>By clicking on the status you can change it.| |*Used in actions*|All actions where the media type is used directly (selected in the *Send only to* dropdown) are displayed. Clicking on the action name opens the action configuration form.| |*Details*|Detailed information of the media type is displayed.| |*Actions*|The following action is available:<br>**Test** - click to open a testing form where you can enter media type parameters (e.g. a recipient address with test subject and body) and send a test message to verify that the configured media type works. See also: [Media type testing](/manual/config/notifications/media#media_type_testing).|  To configure a new media type, click on the *Create media type* button in the top right-hand corner.  To import a media type from XML, click on the *Import* button in the top right-hand corner.
fr	 #### Aperçu  Dans la section *Administration → Types de média*, les utilisateurs peuvent configurer et gérer les informations sur les types de médias.  Les informations sur le type de media contiennent des instructions générales pour l'utilisation d'un média comme canal de livraison pour les notifications. Des détails spécifiques, tels que les adresses e-mail individuelles auxquelles envoyer une notification, sont conservés avec les utilisateurs individuels.  Une liste des types de médias existants avec leurs détails s'affiche.  ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/media_types.png){width="600"}  Données affichées :  |Colonne|Description| |--|--------| |*Nom*|Nom du type de média. Cliquer sur le nom ouvre le [formulaire de configuration](/manual/config/notifications/media/email#configuration) de type de média.| |*Type*|Le type de média (e-mail, SMS, etc.) est affiché.| |*État*|Le statut du type de média est affiché - *Activé* ou *Désactivé*.<br>En cliquant sur le statut, vous pouvez le modifier.| |*Utilisé dans les actions*|Toutes les actions où le type de média est utilisé directement (sélectionné dans la liste déroulante *Envoyer uniquement à*) sont affichées. Cliquer sur le nom de l'action ouvre le formulaire de configuration de l'action.| |*Détails*|Des informations détaillées sur le type de media sont affichées.| |*Action*|L'action suivante est disponible :<br>**Test** : cliquez pour ouvrir un formulaire de test dans lequel vous pouvez saisir des paramètres de type de média (par exemple, une adresse de destinataire avec le sujet et le corps du test) et envoyer un message de test à vérifiez que le type de support configuré fonctionne. Voir aussi : [Test de type de média](/manual/config/notifications/media#media_type_testing).|  Pour configurer un nouveau type de média, cliquez sur le bouton *Créer un type de média* dans le coin supérieur droit.  Pour importer un type de média depuis XML, cliquez sur le bouton *Importer* dans le coin supérieur droit.

en-us	#### Overview  In the *Administration → Proxies* section proxies for [distributed monitoring](/manual/distributed_monitoring) can be configured in the Zabbix frontend.
fr	#### Aperçu  Dans la section *Administration → Proxies*, les proxys pour une [surveillance distribuée](/manual/distributed_monitoring) peuvent être configurés dans l'interface Zabbix.

en-us	#### Overview  In the *Administration → Queue* section items that are waiting to be updated are displayed.  Ideally, when you open this section it should all be "green" meaning no items in the queue. If all items are updated without delay, there are none waiting. However, due to lacking server performance, connection problems or problems with agents, some items may get delayed and the information is displayed in this section. For more details, see the [Queue](/manual/config/items/queue) section.  ::: noteclassic Queue is available only if Zabbix server is running. :::  The *Administration → Queue* section contains the following pages:  -   Queue overview — displays queue by item type; -   Queue overview by proxy — displays queue by proxy; -   Queue details — displays a list of delayed items.  The list of available pages appears upon pressing on *Queue* in the *Administration* menu section. It is also possible to switch between pages by using a title dropdown in the top left corner.  |   |   | |---|---| |![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/frontend_sections/administration/queue_menu.png){width="300"}|![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/frontend_sections/administration/queue_selector.png){width="300"}| |Third-level menu.|Title dropdown.|
fr	 #### Aperçu  Dans la section *Administration → File d'attente*, les éléments en attente de mise à jour sont affichés.  Idéalement, lorsque vous ouvrez cette section, tout devrait être "vert", ce qui signifie qu'il n'y a aucun élément dans la file d'attente. Si tous les éléments sont mis à jour sans délai, aucun n'est en attente. Cependant, en raison de performances insuffisantes du serveur, de problèmes de connexion ou de problèmes avec les agents, certains éléments peuvent être retardés et les informations sont affichées dans cette section. Pour plus de détails, consultez la section [File d'attente](/manual/config/items/queue).  ::: noteclassic La file d'attente est disponible uniquement si le serveur Zabbix est en cours d'exécution. :::  La section *Administration → File d'attente* contient les pages suivantes :  -   Aperçu de la file d'attente — affiche la file d'attente par type d'élément ; -   Aperçu de la file d'attente par proxy — affiche la file d'attente par proxy ; -   Détails de la file d'attente — affiche une liste des éléments retardés.  La liste des pages disponibles apparaît en appuyant sur *File d'attente* dans la section de menu *Administration*. Il est également possible de passer d'une page à l'autre en utilisant une liste déroulante de titres dans le coin supérieur gauche.  |   |   | |---|---| |![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/frontend_sections/administration/queue_menu.png){width="300"}|![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/frontend_sections/administration/queue_selector.png){width="300"}| |Menu de troisième niveau.|Liste déroulante du titre.|

en-us	#### Overview  In the *Administration → User groups* section user groups of the system are maintained.
fr	#### Aperçu  Dans la section *Administration → Groupes d'utilisateurs* les groupes d'utilisateurs du système sont maintenus.

en-us	#### Overview  In the *Administration → User roles* section roles that can be assigned to system users and specific permissions for each role are maintained.
fr	#### Aperçu  Dans la section *Administration → Rôles utilisateur*, les rôles pouvant être attribués aux utilisateurs du système et les autorisations spécifiques pour chaque rôle sont conservés.

en-us	#### Overview  In the *Administration → Users* section users of the system are maintained.
fr	#### Aperçu  Dans la section *Administration → Utilisateurs*, les utilisateurs du système sont maintenus.

en-us	#### Overview  In the classic graph widget, you can display a single custom graph or simple graph.
fr	#### Aperçu  Dans le widget graphique classique, vous pouvez afficher un seul graphique personnalisé ou un graphique simple.

en-us	 #### Overview  In the clock widget, you may display local, server, or specified host time.
fr	 #### Aperçu  Dans le widget horloge, vous pouvez afficher l'heure locale, du serveur ou de l'hôte spécifié.

en-us	#### Overview  In the *Configuration → Actions* section users can configure and maintain actions.  The actions displayed are actions assigned to the selected event source (trigger, service, discovery, autoregistration, internal actions).  Actions are grouped into subsections by event source (trigger, service, discovery, autoregistration, internal actions). The list of available subsections appears upon pressing on *Actions* in the *Configuration* menu section. It is also possible to switch between subsections by using a title dropdown in the top left corner.  |   |   | |---|---| |![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/actions_menu.png){width="300"}|![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/actions_selector.png){width="300"}| |Third-level menu.|Title dropdown.|  After selecting a subsection, a page with a list of existing actions with their details will be displayed.  For users without Super admin rights actions are displayed according to permission settings. That means in some cases a user without Super admin rights isn’t able to view the complete action list because of certain permission restrictions. An action is displayed to the user without Super admin rights if the following conditions are fulfilled:  -   The user has read-write access to host groups, hosts, templates, and     triggers in action conditions -   The user has read-write access to host groups, hosts, and templates     in action operations, recovery operations, and update operations -   The user has read access to user groups and users in action     operations, recovery operations, and update operations      :::noteclassic Actions for services are maintained in a similar way in the *Services->Service actions* menu section. User's access to specific service actions depends on the user role permissions set in the *Access to services* menu section. :::   ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/actions.png){width="600"}  Displayed data:  |Column|Description| |--|--------| |*Name*|Name of the action. Clicking on the action name opens the action [configuration form](/manual/config/notifications/action#configuring_an_action).| |*Conditions*|Action conditions are displayed.| |*[Operations](/manual/config/notifications/action/operation#configuring_an_operation)*|Action operations are displayed.<br>Since Zabbix 2.2, the operation list also displays the media type (e-mail, SMS or script) used for notification as well as the name and surname (in parentheses after the username) of a notification recipient.<br>Action operation can both be a [notification](/manual/config/notifications/action/operation/message) or a [remote command](/manual/config/notifications/action/operation/remote_command) depending on the selected type of operation.| |*Status*|Action status is displayed - *Enabled* or *Disabled*.<br>By clicking on the status you can change it.<br>See the [Escalations](/manual/config/notifications/action/escalations) section for more details as to what happens if an action is disabled during an escalation in progress.|  To configure a new action, click on the *Create action* button in the top right-hand corner.
fr	 #### Aperçu  Dans la section *Configuration → Actions*, les utilisateurs peuvent configurer et gérer les actions.  Les actions affichées sont des actions affectées à la source d'événement sélectionnée (déclencheur, service, découverte, enregistrement automatique, actions internes).  Les actions sont regroupées en sous-sections par source d'événement (déclencheur, service, découverte, enregistrement automatique, actions internes). La liste des sous-sections disponibles apparaît en appuyant sur *Actions* dans la section de menu *Configuration*. Il est également possible de basculer entre les sous-sections en utilisant une liste déroulante de titre dans le coin supérieur gauche.  |   |   | |---|---| |![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/actions_menu.png){width="300"}|![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/actions_selector.png){width="300"}| |Menu de troisième niveau.|Liste déroulante des titres.|  Après avoir sélectionné une sous-section, une page avec une liste des actions existantes avec leurs détails sera affichée.  Pour les utilisateurs sans droit de super administrateur, les actions sont affichées en fonction des paramètres d'autorisation. Cela signifie que dans certains cas, un utilisateur sans droits de super administrateur ne peut pas afficher la liste complète des actions en raison de certaines restrictions d'autorisation. Une action est affichée à l'utilisateur sans droits de super administrateur si les conditions suivantes sont remplies :  -   L'utilisateur dispose d'un accès en lecture-écriture aux groupes d'hôtes, aux hôtes, aux modèles et aux déclencheurs dans les conditions d'action -   L'utilisateur dispose d'un accès en lecture-écriture aux groupes d'hôtes, aux hôtes et aux modèles dans les opérations d'action, les opérations de récupération et les opérations de mise à jour -   L'utilisateur dispose d'un accès en lecture aux groupes d'utilisateurs et aux utilisateurs dans les opérations d'action, les opérations de récupération et les opérations de mise à jour      :::noteclassic Les actions pour les services sont gérées de manière similaire dans la section de menu *Services->Actions des services*. L'accès de l'utilisateur à des actions de service spécifiques dépend des autorisations de rôle d'utilisateur définies dans la section de menu *Accès aux services*. :::   ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/actions.png){width="600"}  Données affichées :  |Colonne|Description| |--|--------| |*Nom*|Nom de l'action. Cliquer sur le nom de l'action ouvre le [formulaire de configuration](/manual/config/notifications/action#configuring_an_action) de l'action .| |*Conditions*|Les conditions d'action sont affichées.| |*[Opérations](/manual/config/notifications/action/operation#configuring_an_operation)*|Les opérations d'action sont affichées.<br>Depuis Zabbix 2.2, la liste des opérations affiche également le type de média (e-mail, SMS ou script) utilisé pour la notification ainsi que le nom et le prénom (entre parenthèses après le nom d'utilisateur) d'un destinataire de la notification.<br>L'opération d'action peut être à la fois une [notification](/manual/config/notifications/action/operation/message) ou une [commande à distance](/manual/config/notifications/action/operation/remote_command) selon le type d'opération sélectionné.| |*État*|L'état de l'action est affiché - *Activé* ou *Désactivé*.<br>En cliquant sur l'état, vous pouvez le modifier.<br>Consultez les [Escalades](/manual/config/notifications/action/escalations ) pour plus de détails sur ce qui se passe si une action est désactivée pendant une escalade en cours.|  Pour configurer une nouvelle action, cliquez sur le bouton *Créer une action* dans le coin supérieur droit.

en-us	#### Overview  In the *Configuration → Discovery* section users can configure and maintain discovery rules.  A listing of existing discovery rules with their details is displayed.  ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/discovery_rules0.png){width="600"}  Displayed data:  |Column|Description| |--|--------| |*Name*|Name of the discovery rule. Clicking on the discovery rule name opens the discovery rule [configuration form](/manual/discovery/network_discovery/rule).| |*IP range*|The range of IP addresses to use for network scanning is displayed.| |*Proxy*|The proxy name is displayed, if discovery is performed by the proxy.| |*Interval*|The frequency of performing discovery displayed.| |*Checks*|The types of checks used for discovery are displayed.| |*Status*|Action status is displayed - *Enabled* or *Disabled*.<br>By clicking on the status you can change it.|  To configure a new discovery rule, click on the *Create discovery rule* button in the top right-hand corner.
fr	 #### Aperçu  Dans la section *Configuration → Découverte*, les utilisateurs peuvent configurer et gérer les règles de découverte.  Une liste des règles de découverte existantes avec leurs détails s'affiche.  ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/discovery_rules0.png){width="600"}  Données affichées :  |Colonne|Description| |--|--------| |*Nom*|Nom de la règle de découverte. Cliquer sur le nom de la règle de découverte ouvre le [formulaire de configuration](/manual/discovery/network_discovery/rule) de la règle de découverte.| |*Plage IP*|La plage d'adresses IP à utiliser pour le scan réseau s'affiche.| |*Proxy*|Le nom du proxy est affiché, si la découverte est effectuée par le proxy.| |*Intervalle*|La fréquence d'exécution de la découverte affichée.| |*Vérifications*|Les types de vérifications utilisés pour la découverte sont affichés.| |*Statut*|Le statut de l'action est affiché - *Activé* ou *Désactivé*.<br>En cliquant sur le statut, vous pouvez le modifier.|  Pour configurer une nouvelle règle de découverte, cliquez sur le bouton *Créer une règle de découverte* dans le coin supérieur droit.

en-us	#### Overview  In the *Configuration → Event correlation* section users can configure and maintain global correlation rules for Zabbix events.  ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/correlation_rules1.png){width="600"}  Displayed data:  |Column|Description| |--|--------| |*Name*|Name of the correlation rule. Clicking on the correlation rule name opens the rule [configuration form](/manual/config/event_correlation/global#configuration).| |*Conditions*|Correlation rule conditions are displayed.| |*Operations*|Correlation rule operations are displayed.| |*Status*|Correlation rule status is displayed - *Enabled* or *Disabled*.<br>By clicking on the status you can change it.|  To configure a new correlation rule, click on the *Create correlation* button in the top right-hand corner.
fr	#### Aperçu  Dans la section *Configuration → Corrélation d'événements*, les utilisateurs peuvent configurer et maintenir des règles de corrélation globales pour les événements Zabbix.  ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/correlation_rules1.png){width="600"}  Données affichées :  |Colonne|Description| |--|--------| |*Nom*|Nom de la règle de corrélation. Cliquer sur le nom de la règle de corrélation ouvre le[formulaire de configuration](/manual/config/event_correlation/global#configuration) de la règle .| |*Conditions*|Les conditions de la règle de corrélation sont affichées.| |*Opérations*|Les opérations de règle de corrélation sont affichées.| |*Statut*|Le statut de la règle de corrélation est affiché - *Activé* ou *Désactivé*.<br>En cliquant sur le statut, vous pouvez le modifier.|  Pour configurer une nouvelle règle de corrélation, cliquez sur le bouton *Créer une corrélation* dans le coin supérieur droit.

en-us	#### Overview  In the *Configuration → Maintenance* section users can configure and maintain maintenance periods for hosts.  A listing of existing maintenance periods with their details is displayed.  ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/maintenance_periods1.png){width="600"}  Displayed data:  |Column|Description| |--|--------| |*Name*|Name of the maintenance period. Clicking on the maintenance period name opens the maintenance period [configuration form](/manual/maintenance#configuration).| |*Type*|The type of maintenance is displayed: *With data collection* or *No data collection*| |*Active since*|The date and time when executing maintenance periods becomes active.<br>Note: This time does not activate a maintenance period; maintenance periods need to be set separately.| |*Active till*|The date and time when executing maintenance periods stops being active.| |*State*|The state of the maintenance period:<br>**Approaching** - will become active soon<br>**Active** - is active<br>**Expired** - is not active any more| |*Description*|Description of the maintenance period is displayed.|  To configure a new maintenance period, click on the *Create maintenance period* button in the top right-hand corner.
fr	 #### Aperçu  Dans la section *Configuration → Maintenance*, les utilisateurs peuvent configurer et gérer les périodes de maintenance des hôtes.  Une liste des périodes de maintenance existantes avec leurs détails s'affiche.  ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/maintenance_periods1.png){width="600"}  Données affichées :  |Colonne|Description| |--|--------| |*Nom*|Nom de la période de maintenance. Cliquer sur le nom de la période de maintenance ouvre le [formulaire de configuration](/manual/maintenance#configuration) de la période de maintenance.| |*Type*|Le type de maintenance est affiché : *Avec collecte de données* ou *Sans collecte de données*| |*Actif depuis*|La date et l'heure auxquelles l'exécution des périodes de maintenance devient active.<br>Remarque : cette heure n'active pas une période de maintenance ; les périodes de maintenance doivent être définies séparément.| |*Actif jusqu'à*|La date et l'heure auxquelles l'exécution des périodes de maintenance cesse d'être actives.| |*État*|L'état de la période de maintenance :<br>**Approchant** - deviendra bientôt actif<br>**Actif** - est actif<br>**Expiré** - n'est plus actif| |*Description*|La description de la période de maintenance est affichée.|  Pour configurer une nouvelle période de maintenance, cliquez sur le bouton *Créer une période de maintenance* dans le coin supérieur droit.

en-us	#### Overview  In the *Configuration → Templates* section users can configure and maintain templates.  A listing of existing templates with their details is displayed.  ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/templates.png){width="600"}  Displayed data:  |Column|Description| |--|-----------| |*Name*|Name of the template. Clicking on the template name opens the template [configuration form](/manual/config/templates/template#creating_a_template).| |*Hosts*|Number of editable hosts to which the template is linked; read-only hosts are not included.<br>Clicking on *Hosts* will open the host list with only those hosts filtered that are linked to the template.| |*Entities (Items, Triggers, Graphs, Dashboards, Discovery, Web)*|Number of the respective entities in the template (displayed in gray). Clicking on the entity name will, in the whole listing of that entity, filter out those that belong to the template.| |*Linked templates*|Templates that are linked to the template, in a nested setup where the template will inherit all entities of the linked templates.| |*Linked to templates*|The templates that the template is linked to ("children" templates that inherit all entities from this template).<br>Since Zabbix 5.0.3, this column no longer includes hosts.| |*Tags*|[Tags](/manual/config/tagging) of the template, with macros unresolved.|  To configure a new template, click on the *Create template* button in the top right-hand corner. To import a template from a YAML, XML, or JSON file, click on the *Import* button in the top right-hand corner.
fr	 #### Aperçu  Dans la section *Configuration → Modèles*, les utilisateurs peuvent configurer et gérer des modèles.  Une liste des modèles existants avec leurs détails s'affiche. ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/templates.png){width="600"}  Données affichées :  |Colonne|Description| |--|-----------| |*Nom*|Nom du modèle. Cliquer sur le nom du modèle ouvre le [formulaire de configuration](/manual/config/templates/template#creating_a_template) du modèle.| |*Hôtes*|Nombre d'hôtes modifiables auxquels le modèle est lié ; les hôtes en lecture seule ne sont pas inclus.<br>Cliquer sur *Hôtes* ouvrira la liste des hôtes avec uniquement les hôtes filtrés qui sont liés au modèle.| |*Entités (Items, Déclencheurs, Graphiques, Tableaux de bord, Découverte, Web)*|Nombre d'entités respectives dans le modèle (affichées en gris). Cliquer sur le nom de l'entité filtrera, dans toute la liste de cette entité, celles qui appartiennent au modèle.| |*Modèles liés*|Modèles liés au modèle, dans une configuration imbriquée où le modèle héritera de toutes les entités des modèles liés.| |*Lié aux modèles*|Les modèles auxquels le modèle est lié (modèles "enfants" qui héritent de toutes les entités de ce modèle).<br>Depuis Zabbix 5.0.3, cette colonne n'inclut plus les hôtes.| |*Tags*|[Tags](/manual/config/tagging) du modèle, avec les macros non résolues.|  Pour configurer un nouveau modèle, cliquez sur le bouton *Créer un modèle* dans le coin supérieur droit. Pour importer un modèle à partir d'un fichier YAML, XML ou JSON, cliquez sur le bouton *Importer* dans le coin supérieur droit.

en-us	#### Overview  In the data overview widget, you can display the latest data for a group of hosts.  The color of problem items is based on the problem severity color, which can be adjusted in the [problem update](/manual/acknowledges#updating_problems) screen.  By default, only values that fall within the last 24 hours are displayed. This limit has been introduced with the aim of improving initial loading times for large pages of latest data. This limit is configurable in *Administration* → *General* → *[GUI](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/general#gui)*, using the *Max history display period* option.  Clicking on a piece of data offers links to some predefined graphs or latest values.  Note that 50 records are displayed by default (configurable in *Administration* → *General* → *[GUI](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/general#gui)*, using the *Max number of columns and rows in overview tables* option). If more records exist than are configured to display, a message is displayed at the bottom of the table, asking to provide more specific filtering criteria. There is no pagination. Note that this limit is applied  first, before any further filtering of data, for example, by tags.
fr	#### Aperçu  Dans le widget de présentation des données, vous pouvez afficher les dernières données pour un groupe d'hôtes.  La couleur des éléments de problème est basée sur la couleur de sévérité du problème, qui peut être ajustée dans l'écran [mise à jour du problème](/manual/acknowledges#updating_problems).  Par défaut, seules les valeurs qui se situent dans les dernières 24 heures sont affichées. Cette limite a été introduite dans le but d'améliorer les temps de chargement initiaux pour les grandes pages de données les plus récentes. Cette limite est configurable dans *Administration* → *Général* → *[GUI](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/general#gui)*, en utilisant l'option *Période d'affichage maximale de l'historique*.  Cliquer sur une donnée offre des liens vers des graphiques prédéfinis ou les dernières valeurs.  Notez que 50 enregistrements sont affichés par défaut (configurable dans *Administration* → *Général* → *[GUI](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/general#gui)*, en utilisant le *Nombre maximum de colonnes et de lignes dans les tableaux d'options d'aperçu*). S'il existe plus d'enregistrements qu'il n'est configuré pour en afficher, un message s'affiche au bas du tableau, demandant de fournir des critères de filtrage plus spécifiques. Il n'y a pas de pagination. Notez que cette limite est appliquée en premier, avant tout filtrage ultérieur des données, par exemple, par tags.

en-us	#### Overview  In the graph prototype widget, you can display a grid of graphs created from either a graph prototype or an item prototype by low-level discovery.
fr	#### Aperçu  Dans le widget de prototype de graphique, vous pouvez afficher une grille de graphiques créés à partir d'un prototype de graphique ou d'un prototype d'élément par découverte de bas niveau.

en-us	 #### Overview  In the host availability widget, high-level statistics about host availability are displayed in four colored columns/lines.  |   |   | |---|---| |![](../../../../../../../assets/en/manual/web_interface/frontend_sections/monitoring/dashboard/availability_h.png)|Horizontal display (columns).| |![](../../../../../../../assets/en/manual/web_interface/frontend_sections/monitoring/dashboard/availability_v.png)|Vertical display (lines).|  Host availability in each column/line is counted as follows:  -   *Available* - hosts with all interfaces available -   *Not available* - hosts with at least one interface unavailable -   *Unknown* - hosts with at least one interface unknown (none     unavailable) -   *Total* - total of all hosts
fr	 #### Aperçu  Dans le widget de disponibilité de l'hôte, des statistiques de haut niveau sur la disponibilité de l'hôte sont affichées dans quatre colonnes/lignes colorées.  |   |   | |---|---| |![](../../../../../../../assets/en/manual/web_interface/frontend_sections/monitoring/dashboard/availability_h.png)|Affichage horizontal (colonnes).| |![](../../../../../../../assets/en/manual/web_interface/frontend_sections/monitoring/dashboard/availability_v.png)|Affichage vertical (lignes).|  La disponibilité de l'hôte dans chaque colonne/ligne est comptabilisée comme suit :  -   *Disponible* - hôtes avec toutes les interfaces disponibles -   *Non disponible* - hôtes avec au moins une interface indisponible -   *Inconnu* - hôtes avec au moins une interface inconnue (aucune non disponible) -   *Total* - total de tous les hôtes

en-us	#### Overview  In the *Inventory → Hosts* section [inventory data](/manual/config/hosts/inventory) of hosts are displayed.  You can filter the hosts by host group(s) and by any inventory field to display only the hosts you are interested in.  ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/inventory_filtered.png){width="600"}  To display all host inventories, select no host group in the filter, clear the comparison field in the filter and press "Filter".  While only some key inventory fields are displayed in the table, you can also view all available inventory information for that host. To do that, click on the host name in the first column.
fr	#### Aperçu  Dans la section *Inventaire → Hôtes*, les [données d'inventaire](/manual/config/hosts/inventory) des hôtes sont affichées.  Vous pouvez filtrer les hôtes par groupe(s) d'hôtes et par n'importe quel champ d'inventaire pour n'afficher que les hôtes qui vous intéressent.  ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/inventory_filtered.png){width="600"}  Pour afficher tous les inventaires d'hôtes, ne sélectionnez aucun groupe d'hôtes dans le filtre, effacez le champ de comparaison dans le filtre et appuyez sur "Filtrer".  Bien que seuls certains champs d'inventaire clés soient affichés dans le tableau, vous pouvez également afficher toutes les informations d'inventaire disponibles pour cet hôte. Pour ce faire, cliquez sur le nom d'hôte dans la première colonne.

en-us	#### Overview  In the *Monitoring → Discovery* section results of [network discovery](/manual/discovery/network_discovery) are shown. Discovered devices are sorted by the discovery rule.  ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/discovery_status0.png){width="600"}  If a device is already monitored, the host name will be listed in the *Monitored host* column, and the duration of the device being discovered or lost after previous discovery is shown in the *Uptime/Downtime* column.  After that follow the columns showing the state of individual services for each discovered device (red cells show services that are down). Service uptime or downtime is included within the cell.  ::: noteimportant Only those services that have been found on at least one device will have a column showing their state. :::
fr	#### Aperçu  Dans la section *Surveillance → Découverte*, les résultats de la [découverte du réseau](/manual/discovery/network_discovery) sont affichés. Les appareils découverts sont triés selon la règle de découverte.  ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/discovery_status0.png){width="600"}  Si un appareil est déjà surveillé, le nom d'hôte sera répertorié dans la colonne *Hôte surveillé*, et la durée de la découverte ou de la perte de l'appareil après la découverte précédente est indiquée dans la colonne *Temps de disponibilité/d'arrêt*.  Après cela, suivez les colonnes indiquant l'état du service individuel pour chaque appareil découvert (les cellules rouges indiquent les services qui sont en panne). La disponibilité ou l'indisponibilité du service est incluse dans la cellule.  ::: noteimportant Seuls les services qui ont été trouvés sur au moins un appareil auront une colonne indiquant leur état. :::

en-us	#### Overview  In the *Monitoring → Maps* section you can configure, manage and view [network maps](/manual/config/visualization/maps).  When you open this section, you will either see the last map you accessed or a listing of all maps you have access to.  All maps can be either public or private. Public maps are available to all users, while private maps are accessible only to their owner and the users the map is shared with.
fr	#### Aperçu  Dans la section *Surveillance→ Cartes*, vous pouvez configurer, gérer et afficher [les cartes du réseau](/manual/config/visualization/maps).  Lorsque vous ouvrez cette section, vous verrez soit la dernière carte à laquelle vous avez accédé, soit une liste de toutes les cartes auxquelles vous avez accès.  Toutes les cartes peuvent être publiques ou privées. Les cartes publiques sont disponibles pour tous les utilisateurs, tandis que les cartes privées ne sont accessibles qu'à leur propriétaire et aux utilisateurs avec lesquels la carte est partagée.

en-us	#### Overview  In the plain text widget, you can display the latest item data in plain text.
fr	#### Aperçu  Dans le widget de texte brut, vous pouvez afficher les dernières données d'élément en texte brut.

en-us	#### Overview  In the problem host widget, you can display high-level information about host availability.
fr	#### Aperçu  Dans le widget d'hôte problématique, vous pouvez afficher des informations de haut niveau sur la disponibilité de l'hôte.

en-us	#### Overview  In the Reports → Action log section users can view details of operations (notifications, remote commands) executed within an action.  ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/action_log2.png){width="600"}  Displayed data:  |Column|Description| |--|--------| |*Time*|Timestamp of the operation.| |*Action*|Name of the action causing operations is displayed.| |*Type*|Operation type is displayed - *Email* or *Command*.| |*Recipient(s)*|Username, name, surname (in parentheses) and e-mail address of the notification recipient is displayed.| |*Message*|The content of the message/remote command is displayed.<br>A remote command is separated from the target host with a colon symbol: `<host>:<command>`. If the remote command is executed on Zabbix server, then the information has the following format: `Zabbix server:<command>`| |*Status*|Operation status is displayed:<br>*In progress* - action is in progress<br>For actions in progress the number of retries left is displayed - the remaining number of times the server will try to send the notification.<br>*Sent* - notification has been sent<br>*Executed* - command has been executed<br>*Not sent* - action has not been completed.| |*Info*|Error information (if any) regarding the action execution is displayed.|  **Using filter**  You may use the filter to narrow down the records by the message recipient(s). For better search performance, data is searched with macros unresolved.  The filter is located below the *Action log* bar. It can be opened and collapsed by clicking on the *Filter* tab on the left.  **Time period selector**  The [time period selector](/manual/config/visualization/graphs/simple#time_period_selector) allows to select often required periods with one mouse click. The time period selector can be opened by clicking on the time period tab next to the filter.
fr	 #### Aperçu  Dans la section Rapports → Journal des actions, les utilisateurs peuvent afficher les détails des opérations (notifications, commandes à distance) exécutées au sein d'une action.  ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/action_log2.png){width="600"}  Données affichées :  |Colonne|Description| |--|--------| |*Temps*|Horodatage de l'opération.| |*Action*|Le nom de l'action provoquant les opérations est affiché.| |*Type*|Le type d'opération est affiché - *Email* ou *Commande*.| |*Destinataire(s)*|Le nom d'utilisateur, le nom, le prénom (entre parenthèses) et l'adresse e-mail du destinataire de la notification s'affichent.| |*Message*|Le contenu du message/de la commande à distance s'affiche.<br>Une commande à distance est séparée de l'hôte cible par un symbole deux-points : `<hôte>:<commande>`. Si la commande à distance est exécutée sur le serveur Zabbix, les informations ont le format suivant : `Serveur Zabbix:<commande>`| |*État*|Le statut de l'opération est affiché :<br>*En cours* - l'action est en cours<br>Pour les actions en cours, le nombre de tentatives restantes est affiché - le nombre de tentatives restantes du serveur pour envoyer la notification .<br>*Envoyé* - la notification a été envoyée<br>*Exécuté* - la commande a été exécutée<br>*Non envoyé* - l'action n'a pas été terminée.| |*Info*|Les informations d'erreur (le cas échéant) concernant l'exécution de l'action sont affichées.|  **Utilisation du filtre**  Vous pouvez utiliser le filtre pour affiner les enregistrements par le(s) destinataire(s) du message. Pour de meilleures performances de recherche, les données sont recherchées avec des macros non résolues.  Le filtre est situé sous la barre *Journal des actions*. Il peut être ouvert et réduit en cliquant sur l'onglet *Filtre* à gauche.  **Sélecteur de période**  Le [sélecteur de période de temps](/manual/config/visualization/graphs/simple#time_period_selector) permet de sélectionner les périodes souvent requises en un clic de souris. Le sélecteur de période de temps peut être ouvert en cliquant sur l'onglet de période de temps à côté du filtre.

en-us	#### Overview  In the *Reports → Notifications* section a report on the number of notifications sent to each user is displayed.  From the dropdowns in the top right-hand corner you can choose the media type (or all), period (data for each day/week/month/year) and year for the notifications sent.  ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/frontend_sections/reports/notifications.png){width="600"}  Each column displays totals per one system user.
fr	#### Aperçu  Dans la section *Rapports → Notifications*, un rapport sur le nombre de notifications envoyées à chaque utilisateur est affiché.  Dans les menus déroulants situés dans le coin supérieur droit, vous pouvez choisir le type de média (ou tous), la période (données pour chaque jour/semaine/mois/année) et l'année pour les notifications envoyées.  ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/frontend_sections/reports/notifications.png){width="600"}  Chaque colonne affiche les totaux pour un utilisateur système.

en-us	### Overview  In the *Services → Service actions* section users can [configure](/manual/config/notifications/action) and maintain service actions.  Configured actions are displayed in the list with respect to the [user role permissions](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/user_roles). Users will only see actions for services their user role grants access to.   Displayed data, filter and available mass editing options are the same as for other types of [actions](/manual/web_interface/frontend_sections/configuration/actions).
fr	### Aperçu  Dans la section *Services → Actions de service*, les utilisateurs peuvent [configurer](/manual/config/notifications/action) et gérer les actions de service.  Les actions configurées sont affichées dans la liste en respectant les [autorisations de rôle d'utilisateur](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/user_roles). Les utilisateurs ne verront que les actions des services auxquels leur rôle d'utilisateur donne accès.  Les données affichées, le filtre et les options d'édition en masse disponibles sont les mêmes que pour les autres types d'[actions](/manual/web_interface/frontend_sections/configuration/actions).